序号 名称 各层级职称名称 正高级 副高级 中级 初级（助理级） 初级（技术员级） 1 高等学校教师 教授 副教授 讲师 助教 2 哲学社会科学研究人员 研究员 副研究员 助理研究员 研究实习员 3 自然科学研究人员 研究员 副研究员 助理研究员 研究实习员 4 卫生技术人员 主任医师 副主任医师 主治（主管）医师 医师 医士 主任药师 副主任药师 主管药师 药师 药士 主任护师 副主任护师 主管护师 护师 护士 主任技师 副主任技师 主管技师 技师 技士 5 工程技术人员 正高级工程师 高级工程师 工程师 助理工程师 技术员 6 农业技术人员 正高级农艺师 高级农艺师 农艺师 助理农艺师 正高级畜牧师 高级畜牧师 畜牧师 助理畜牧师 农业技术员 正高级兽医师 高级兽医师 兽医师 助理兽医师 农业技术推广研究员 7 新闻专业人员 高级记者 主任记者 记者 助理记者 高级编辑 主任编辑 编辑 助理编辑 8 出版专业人员 编审 副编审 编辑 助理编辑 9 图书资料专业人员 研究馆员 副研究馆员 馆员 助理馆员 管理员 10 文物博物专业人员 研究馆员 副研究馆员 馆员 助理馆员 11 档案专业人员 研究馆员 副研究馆员 馆员 助理馆员 管理员 12 工艺美术专业人员 正高级工艺美术师 高级工艺美术师 工艺美术师 助理工艺美术师 工艺美术员 13 技工院校教师 正高级讲师 高级讲师 讲师 助理讲师 正高级实习指导教师 高级实习指导教师 一级实习指导教师 二级实习指导教师 三级实习指导教师 14 体育专业人员 国家级教练 高级教练 中级教练 初级教练 正高级运动防护师 高级运动防护师 中级运动防护师 初级运动防护师 15 翻译专业人员 译审 一级翻译 二级翻译 三级翻译 16 播音主持专业人员 播音指导 主任播音员主持人 一级播音员主持人 二级播音员主持人 17 会计人员 正高级会计师 高级会计师 会计师 助理会计师 18 统计专业人员 正高级统计师 高级统计师 统计师 助理统计师 19 经济专业人员 正高级经济师 高级经济师 经济师 助理经济师 正高级人力资源管理师 高级人力资源管理师 人力资源管理师 助理人力资源管理师 正高级知识产权师 高级知识产权师 知识产权师 助理知识产权师 20 实验技术人才 正高级实验师 高级实验师 实验师 助理实验师 实验员 21 中等职业学校教师 正高级讲师 高级讲师 讲师 助理讲师 正高级实习指导教师 高级实习指导教师 一级实习指导教师 二级实习指导教师 三级实习指导教师 22 中小学教师 正高级教师 高级教师 一级教师 二级教师 三级教师 23 艺术专业人员 一级演员 二级演员 三级演员 四级演员 一级演奏员 二级演奏员 三级演奏员 四级演奏员 一级编剧 二级编剧 三级编剧 四级编剧 一级导演（编导） 二级导演（编导） 三级导演（编导） 四级导演（编导） 一级指挥 二级指挥 三级指挥 四级指挥 一级作曲 二级作曲 三级作曲 四级作曲 一级作词 二级作词 三级作词 四级作词 一级摄影（摄像）师 二级摄影（摄像）师 三级摄影（摄像）师 四级摄影（摄像）师 一级舞美设计师 二级舞美设计师 三级舞美设计师 四级舞美设计师 一级艺术创意设计师 二级艺术创意设计师 三级艺术创意设计师 四级艺术创意设计师 一级美术师 二级美术师 三级美术师 四级美术师 一级文学创作 二级文学创作 三级文学创作 四级文学创作 一级演出监督 二级演出监督 三级演出监督 四级演出监督 一级舞台技术 二级舞台技术 三级舞台技术 四级舞台技术 24 公共法律服务专业人员 一级公证员 二级公证员 三级公证员 四级公证员 正高级司法鉴定人 副高级司法鉴定人 中级司法鉴定人 初级司法鉴定人 主任法医师 副主任法医师 主检法医师 法医师 25 船舶专业技术人员 正高级船长 高级船长 中级驾驶 助理驾驶员 驾驶员 正高级轮机长 高级轮机长 中级轮机员 助理轮机员 轮机员 正高级船舶电子员 高级船舶电子员 中级船舶电子员 助理船舶电子员 船舶电子员 正高级引航员 高级引航员 中级引航员 助理引航员 引航员 26 民用航空飞行技术人员 正高级飞行员 一级飞行员 二级飞行员 三级飞行员 正高级领航员 一级领航员 二级领航员 三级领航员 正高级飞行通信员 一级飞行通信员 二级飞行通信员 三级飞行通信员 正高级飞行机械员 一级飞行机械员 二级飞行机械员 三级飞行机械员 27 审计专业人员 正高级审计师 高级审计师 审计师 助理审计师
建筑施工手册（第六版）1-6册 电子版发布
《建筑施工手册（第六版）》经过精心策划与编撰，设置了6个分册，共41章，与第五版相比在结构和内容上有较大变化，主要为： 1、根据行业发展需要，在编写过程中强化了信息化建造、绿色建造、工业化建造的容，新增了3个章节：“3数字化施工”“4绿色建造”“19装配式混凝土工程”。 2、根据广大人民群众对于美好生活环境的需求，增加“园林工程”内容，与原来的“31 古建筑工程”放在一起，组成新的“35 古建筑与园林工程”。 为发扬中华传统建筑文化，满足低碳、环保的行业需求，增加“25 木结构工程”一章。同时，为切实满足一线工程技术人员需求，充分体现作者的权威性和广泛性，本次修订工作在组织模式等方面相比第五版有了进一步创新，主要表现在以下几个方面： 1、在第五版编写单位的基础上，本次修订增加了山西建设投资集团有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司、湖南建设投资集团有限责任公司、广西建工集团有限责任公司、河北建设集团股份有限公司、河南省第二建设集团有限公司等多家参编单位，使手册内容更能覆盖全国，更加具有广泛性。 2、相比过去五版手册，本次修订大大增加了审查专家的数量，每一章都由多位相关专业的顶尖专家进行审核，参与审核的专家接近两百人。
单项工程、单位工程、分部工程、分项工程的划分
在建筑工程中，为便于施工组织、质量控制和验收管理，工程项目通常按照一定的层次结构进行科学划分。根据《GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》，建筑工程应划分为单位工程（子单位工程）、分部工程（子分部工程）、分项工程和检验批四个层级。以下对各层级进行系统阐述，并结合实际工程内容进行说明。一、工程划分层级定义建设项目 指在一个总体范围内，由一个或多个单项工程组成，经济上独立核算、行政上统一管理，并具有法人资格的建设实体。 例如：一所大学校园、一个工业园区、一个住宅小区等。单项工程 指在一个建设项目中，具有独立设计文件，能够独立组织施工，竣工后可独立发挥生产能力或使用功能的工程。 例如：大学校园中的教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍等均为单项工程。单位工程 指具备独立施工条件，但竣工后不能独立形成生产能力或效益，需与其他工程配合使用的工程。它是单项工程的组成部分。 例如：一栋教学楼中的土建工程、给排水工程、电气工程、消防工程等均为单位工程。分部工程 按专业性质或建筑部位划分的工程类别。当工程规模较大或技术较复杂时，可进一步划分为若干子分部工程。 例如：地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给水排水及供暖等。分项工程 按主要工种、材料、施工工艺或设备类别划分的最小施工单元，是构成工程质量验收的基本单元。 例如：钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑、砌砖、防水施工等。检验批 根据施工过程中的质量控制需要，按楼层、施工段、变形缝等划分的最小验收单位，是分项工程的进一步细分。二、建筑工程分部与分项工程划分示例01 地基与基础（分部工程）地基（子分部工程） 素土、灰土地基，砂和砂石地基，土工合成材料地基，粉煤灰地基，强夯地基，注浆地基，预压地基，水泥搅拌桩地基，土和灰土挤密桩复合地基，水泥粉煤灰碎石桩复合地基，夯实水泥土桩复合地基基础（子分部 ） 无筋扩展基础，钢筋混凝土扩展基础，筏型与箱型基础，钢结构基础，钢管混凝土结构基础，型钢混凝土结构基础，钢筋混凝土预制桩基础，泥浆护壁成孔灌注桩基础，干作业成孔灌注桩基础，长螺旋钻孔压灌桩基础，沉管灌注桩基础，钢桩基础，锚杆静压桩基础，岩石锚杆基础，沉井与沉箱基础基坑支护（子分部工程） 混凝土灌注桩排桩围护墙，板桩围护墙，咬合桩围护墙，型钢水泥土搅拌墙，土钉墙，地下连续墙，水泥土重力式挡墙，内支撑，锚杆，与主体结构相结合的基坑支护地下水控制（子分部工程） 降水与排水、回灌土方（子分部工程） 土方开挖、土方回填、场地平整边坡（子分部工程） 喷锚支护，挡土墙，边坡开挖地下防水（子分部工程） 主体结构防水，细部构造防水，特殊施工方法结构防水，排水，注浆02 主体结构（分部工程）混凝土结构（子分部工程） 模板，钢筋，混凝土，预应力，现浇结构，装配式结构砌体结构（子分部工程） 砖砌体，混凝土小型空心砌块砌体，石砌体，配筋砖砌体，填充墙砌体钢结构（子分部工程） 钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，钢构件组装及预拼装，单层钢结构安装，多层及高层钢结构安装，钢管结构安装，预应力结构和膜结构，压型金属板，防腐涂料涂装，防火涂料涂装钢管混凝土结构（子分部工程） 构件现场拼装，构件安装，钢管焊接，构件连接，钢管内钢筋骨架，混凝土型钢混凝土结构（子分部工程） 型钢焊接，紧固件连接，型钢与钢筋连接，型钢构件组装与预拼装，型钢安装，模板，混凝土铝合金结构（子分部工程） 铝合金焊接，紧固件连接，铝合金零部件加工，铝合金构件组装，铝合金构件预拼装，铝合金框架结构安装，铝合金空间网格结构安装，铝合金面板，铝合金幕墙结构安装，防腐处理木结构（子分部工程） 方木和原木结构，胶合木结构，轻型木结构，木构件的防护03 建筑装饰装修（分部工程）建筑地面（子分部工程） 基层铺设，整体面层铺设，板块面层铺设，竹木面层铺设抹灰（子分部工程） 一般抹灰，保温层薄抹灰，装饰抹灰，清水砌体勾缝外墙防水（子分部工程） 外墙砂浆防水，涂膜防水，透气膜防水门窗（子分部工程） 木门窗安装，金属门窗安装，塑料门窗安装，特种门安装，门窗玻璃安装吊顶（子分部工程） 整体面层吊顶，板块面层吊顶，格栅吊顶轻质隔墙（子分部工程） 板材隔墙，骨架隔墙，活动隔墙，玻璃隔墙饰面板（子分部工程） 石板安装，陶瓷板安装，金属板安装，塑料板安装饰面砖（子分部工程） 外墙饰面砖粘贴，内墙饰面砖粘贴幕墙（子分部工程） 玻璃幕墙安装，金属幕墙安装，石材幕墙安装，陶板幕墙安装涂饰（子分部工程） 水性涂料涂饰，溶剂型涂料涂饰，美术涂饰裱糊与软包（子分部工程） 裱糊，软包细部（子分部工程） 橱柜制作与安装，窗帘盒和窗台板制作与安装，门窗套制作与安装，护栏和扶手制作与安装，花饰制作与安装04 建筑屋面（分部工程）基层与保护（子分部工程） 找坡层和找平层，隔汽层，隔离层保温与隔热（子分部工程） 板块材料保温层，纤维材料保温层，喷涂硬泡聚氨酯保温层，现浇混凝土保温层，种植隔热层，架空隔热层，蓄水隔热层防水与密封（子分部工程） 卷材防水层，涂膜防水层，复合防水层，接缝密封防水瓦面与板面（子分部工程） 烧结瓦和混凝土瓦铺装，沥青瓦铺装，金属板铺装，玻璃采光顶铺装细部构造（子分部工程） 檐口，檐沟和天沟，女儿墙和山墙，水落口，变形缝，伸出屋面管道，屋面出入口，反梁过水孔，设施基座，屋脊，屋顶窗05 建筑给水排水及供暖（分部工程）室内给水系统（子分部工程） 给水管道及配件安装，给水设备安装，室内消火栓系统安装，消防喷淋系统安装，防腐，绝热，管道冲洗，消毒，试验与调试室内排水系统（子分部工程） 排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装，防腐，试验与调试室内热水供应系统（子分部工程） 管道及配件安装，辅助设备安装，防腐，绝热，试验与调试卫生器具安装（子分部工程） 卫生器具安装，卫生器具给水配件安装，卫生器具排水管道安装，试验与调试室内供暖系统（子分部工程） 管道及配件安装，辅助设备安装，散热器安装，低温热水地板辐射供暖系统安装，电加热供暖系统安装，燃气红外辐射供暖系统安装，热风供暖系统安装，热计量及调控装置安装，试验与调试，防腐，绝热室外给水管网（子分部工程） 给水管道安装，室外消火栓安装，试验与调试室外排水管网（子分部工程） 排水管道安装，排水管沟与井池，试验与调试室外供热管网（子分部工程） 管道及配件安装，系统水压试验，土建结构，防腐，绝热，试验与调试建筑饮用水供应系统（子分部工程） 管道及配件安装，水处理设备及控制设施安装，防腐，绝热，试验与调试建筑中水系统及游泳池系统（子分部工程） 建筑中水系统，雨水利用系统管道及配件安装，水处理设备及控制设施安装，防腐，绝热，试验与调试游泳池及公共浴池水系统（子分部工程） 管道及配件安装，水处理设备及控制设施安装，防腐，绝热，试验与调试水景喷泉系统（子分部工程） 管道及配件安装，防腐，绝热，试验与调试热源及辅助设备（子分部工程） 锅炉安装，辅助设备及管道安装，安全附件安装，换热站安装，防腐，绝热，试验与调试检测与控制仪表（子分部工程） 检测仪器及仪表安装，试验与调试06 通风与空调（分部工程）包括送风系统、排风系统、防排烟系统、除尘系统、舒适性空调系统、恒温恒湿空调系统、净化空调系统、地下人防通风系统、真空吸尘系统、冷凝水系统、空调（冷、热）水系统、冷却水系统、土壤源热泵换热系统、水源热泵换热系统、蓄能系统、压缩式制冷（热）设备系统、吸收式制冷设备系统、多联机（热泵）空调系统、太阳能供暖空调系统、设备自控系统等，各子分部均按风管制作、设备安装、管道安装、防腐绝热、系统调试等内容划分。07 建筑电气（分部工程）室外电气、变配电室、供电干线、电气动力、电气照明、备用和不间断电源、防雷及接地安装等子分部工程，涵盖配电设备安装、电缆敷设、导线连接、灯具安装、接地系统、通电试运行等内容。08 智能建筑（分部工程）包括智能化集成系统、信息网络系统、综合布线系统、火灾自动报警系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、会议系统、机房工程、防雷与接地等，均按设备安装、线缆敷设、软件安装、系统调试等分项划分。09 建筑节能（分部工程）围护系统节能：墙体节能、幕墙节能、门窗节能、屋面节能、地面节能供暖空调设备及管网节能：供暖节能、通风与空调设备节能、冷热源节能、管网节能电气动力节能：配电节能、照明节能监控系统节能：监测系统节能、控制系统节能可再生能源：地源热泵系统节能、太阳能光热系统节能、太阳能光伏节能10 电梯（分部工程）电力驱动的曳引式或强制式电梯安装液压电梯安装自动扶梯、自动人行道安装 各类电梯工程均包括设备进场验收、土建交接检验、导轨安装、门系统、轿厢、电气装置、整机安装验收等分项。三、室外工程的单位工程与分部工程划分01 室外设施（单位工程）道路（子单位工程） 分部工程：路基、基层、面层、广场与停车场、人行道、人行地道、挡土墙、附属构筑物边坡（子单位工程） 分部工程：土石方、挡土墙、支护02 附属建筑及室外环境（单位工程）附属建筑（子单位工程） 分部工程：车棚、围墙、大门、挡土墙室外环境（子单位工程） 分部工程：建筑小品、亭台、水景、连廊、花坛、场坪绿化、景观桥四、总结说明工程项目的层级划分是实现科学管理、质量控制和验收评定的基础：单项工程是项目的独立功能单元；单位工程是施工组织的基本单元；分部工程体现专业或部位划分；分项工程是施工操作与材料工艺的具体体现；检验批是质量验收的最小单元。合理划分有助于明确责任、控制进度、保障质量，并为工程计量、结算和档案管理提供依据。注：以上划分依据《GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范，实际工程中可根据项目特点和合同约定进行适当调整，但应确保符合国家现行标准要求。
关于批准发布《高处作业分级》等29项强制性国家标准的公告
一、水泥物理性能试验1.取样频率：同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥（散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批）。2.取样方法：随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后，取10㎏试样。二、钢筋原材力学性能试验1.取样频率：同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。2.取样方法：每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验，两根用于冷弯试验为一组，长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度：拉伸试验一般为400～500mm，弯曲试验一般为350mm。三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验1.取样频率：在现浇钢筋混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批，当不足300个接头时，仍应作为一批。2.取样方法：每批随机切取3个接头为一组，长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度：拉伸试验一般为450mm。四、钢筋闪光对焊试验1.取样频率：同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周内累计计算，累计仍不足300个接头时，仍按一批计算。2.取样方法：从每批接头中随机切取，3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。五、钢筋机械连接试验1.取样频率：同型号、同规格接头，以500个为一批，不足500个接头仍作为一批。2.取样方法：每批随机切取3个接头，另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组，长度按不同试验室的检测仪器定。六、蒸压加气混凝土砌块试验1．取样频率：每1万块为一批，不足1万块仍作为一批。2．取样方法：按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组，每个试样平整切割成100×100×100mm。七、普通混凝土小型空心砌块试验1.取样频率：每1万块为一批，不足1万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取5块为一组做强度试验。八、轻集料混凝土小型空心砌块试验1.取样频率：每1万块为一批，不足1万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10块为一组。九、蒸压灰砂砖试验1.取样频率：每10万块为一批，不足10万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10~20块为一组。十、烧结普通砖1.取样频率：每3.5～15万块为一批，不足3.5万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10块为一组做强度试验。十一、烧结多孔砖1.取样频率：每3.5～15万块为一批，不足3.5万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10块为一组做强度试验。十二、混凝土实心砖1.取样频率：每10万块为一批，不足10万块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10块为一组。十三、混凝土多孔砖1.取样频率：每35000-150000块为一批，不足35000块仍作为一批。2.取样方法：随机抽取10块为一组做强度试验。十四、砂性能物理试验1.取样频率：同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。2.取样方法：在堆料取样时，先将取样部位表面铲除，然后均匀由各部位抽取大致相等的砂共8份，组成一组样品，试样重量约为30㎏。十五、碎石性能物理试验1.取样频率：同一产地、同一规格、同一进场时间≤400m3/批或≤600吨/批。2.取样方法：在堆料取样时，先将取样部位表面铲除，然后均匀由各部位抽取大致相等的碎石共8份，组成一组样品，试样重量约为50㎏。十六、混凝土抗压试件强度试验1.取样频率：每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比混凝土，取样不得少于一次；每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次；每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。对于灌注桩每浇筑50m3必须有一组试件，小于50m3的桩，每根必须有一组试件；当梁、板与柱的混凝土强度相差两个等级时，柱头处应单独留置试件。2.取样方法：在混凝土的浇注地点随机取样制作，3个试块为一组。十七、混凝土试件抗渗试验1.取样频率：连续浇筑混凝土量为500 m3以下时，应留置两组抗渗试件，每增加250~ 500m3时，应增加两组，如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时，均应另行留置试件。2.取样方法：在混凝土的浇注地点随机取样制作，6个试块为一组。十八、混凝土试件抗折试验1.取样频率：每天或铺筑200m3的混凝土（机场400m3），应同时制作两组试件，龄期应分别为7天和28天；每铺筑100m3~200 m3混凝土应增加一组试件，用于检查后期强度，龄期不得少于90天；每工作班拌制的同配比混凝土不足100盘，预拌混凝土不足100m3，取样不得少于一次。2.取样方法：在混凝土的浇注地点随机取样制作，3个试块为一组。十九、砂浆试件抗压试验1.取样频率：同一强度等级、同一配合比、同种原材料的砂浆，每台搅拌机、每一楼层或250m3砌体取样至少一组。2.取样方法：在砂浆搅拌机出口处随机抽取6个试块为一组。二十、防水材料试验1.取样频率：砂浆、混凝土防水剂每批抽取3~5㎏；聚合物水泥防水涂料每10吨为一批，抽取5㎏；聚氯乙烯弹性防水涂料每20吨为一批，抽取30㎏；高分子防水涂料（片材）每批抽取3 ㎡；高分子防水涂料（止水带、膨胀橡胶）每批抽取2m；高分子防水卷材胶粘剂每5吨为1批，抽取1L；自粘橡胶沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材及聚氯乙烯防水涂料等每批抽取3㎡。2.取样方法：在现场随机抽取。二十一、预应力钢绞线试验1.取样频率：以同一钢号、同一规格，同一生产工艺，每60吨为一批。2.取样方法：从外观尺寸合格的钢铰线上切取（不得采用电弧切割）3条为一组，长度按不同试验室的检测仪器定。二十二、塑料给排水管试验1.取样频率：进场的同一生产厂家、同一材质、每个规格的塑料排水管材不少于一组。2.取样方法：随机抽取塑料给排水管材4×1m，塑料给排水管件9件为一组。3.胶水不小于500g。二十三、电线电缆机械及电性能试验1.取样频率：按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样，材料数量（长度）在10000m及以下取样一组，10000m以上按照每20000m取样一组，取样总数不少于两组。2.取样方法：10mm2及以下随机抽取50m为一组。10mm2以上至50mm2及以下随机抽取20m为一组。二十四、漏电开关保护性能试验1.取样频率：按进场的同一生产厂家、同一规格型号的材料数量为基数取样，材料数量（个数）在100个及以下取样一组，100个以上按照每100个取样一组，取样总数不少于两组。2.取样方法：每一种型号随机抽取3个样品为一组。二十五、建筑铝合金门窗型材试验1.取样频率：同一供货厂家、相同品种型号，在1000㎡门窗及以下为一个批次，在2000㎡门窗及以上为两个批次。2.取样方法：每一种型号随机抽取2条1m样品为一组。二十六、土建工程压实度试验1.取样频率：基坑回填每20~50㎡取样一组；基槽或管沟回填每层按长度20~50m取样一组；室内填土每层按100~500㎡取样一组；房建工程场地平整填方每层按400~900㎡取样一组。2.取样方法：检测人员现场取样。二十七、市政工程压实度试验1.取样频率：路其：每1000㎡抽检3点；稳定层、垫层：每1000㎡抽检1点；排水工程：雨水、污水分别每一井段、每一层（30cm厚）抽检3点。2.取样方法：检测人员现场取样。二十八、砂浆配合比试验1.取样频率：每种不同配合比检测一组，当组成的材料有变化时，应重新检测一组。2.取样方法：随机抽取砂浆抗压强度，雨水、污水井砌体每3段井分别取1组砂浆试样。二十九、混凝土配合比试验1.取样频率：每种不同配合比检测一组，当组成的材料有变化时，应重新检测一组。2.取样方法：随机抽取砂浆配合比所需材料，数量按不同试验室要求定。三十、预应力锚具试验1.取样频率：以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从每批中抽取5%的锚具，但不少于5套作硬度试验。2.取样方法：现场随机抽取5%的锚具，但不少于5套。三十一、预应力锚具钢绞线组装件试验1.取样频率：以同一材料和同一生产工艺、不超过200套为一批。从同一批中抽取5套锚具。2.取样方法：随机抽取5套锚具为一组。三十二、标准击实试验1.取样频率：相同的组成材料不少于1组，结构层的组成材料有变化时重做（不小少1组）。2.取样方法：最大粒径25mm以下的随机抽取25㎏，最大粒径25mm以上的随机抽取50㎏。三十三、级配碎石配合试验1.取样频率：相同的组成材料不少于1组，结构层的组成材料有变化时重做（不小少1组）。2.取样方法：随机抽取级配碎石所需材料约20㎏。图片三十四、无侧限抗压强试验1.取样频率：稳定细粒土，每一作业段或每2000㎡制作6个试件为一组；稳定中粒土和粗粒土，每一作业段或每2000㎡制俾9个试件为一组。2.取样方法：现场随机取样后马上送试验室成型。三十五、塑性指数检试验1.取样频率：每1000㎡一次，异常时随时检验。2.取样方法：现场随机抽取约5㎏样品。三十六、弯沉试验1.取样频率：每一评定路段（不超过1000m）每车路40~50个测点。2.取样方法：检测人员现场检测三十七、饰面砖拉拔试验1.取样频率：每300㎡同类墙体饰面砖3块为一组，每一楼层不得少于1组，不足300㎡同类墙体饰面砖每两楼层抽取3块为一组。2.取样方法：每组的3块饰面砖彼此相邻间距应大于50㎝，饰面砖粘贴龄期必须大于28天。三十八、沥青三大指标试验1.取样频率：100吨/批。2.取样方法：现场随机抽取约5㎏为一组。三十九、沥青用细集料、粗集料、矿粉试验1.取样频率：同一批次有使用前至少检验一次。2.取样方法：现场随机抽取，数量按不同试验室要求定。四十、沥青压实度(抽芯)试验1.取样频率：不同结构层2000㎡/点,至少3点。2.取样方法：检测人员现场检测。四十一、沥青标准密度(马歇尔)试验1.取样频率：不同配合比/组。2.取样方法：现场随机抽取，数量按不同试验室要求定。四十二、土工布、土工格栅试验1.取样频率：500卷/组。2.取样方法：随机抽取约5m长为一组。
福建省房屋安全鉴定活动管理办法（闽建〔2025〕13号）
各设区市住建局、城管局（委），平潭综合实验区交建局、执法应急局： 《福建省房屋使用安全管理条例》已由福建省第十四届人民代表大会常务委员会第十五次会议于2025年3月25日通过，自2025年7月1日起施行。根据《福建省房屋使用安全管理条例》有关规定，省住建厅对《福建省房屋安全鉴定活动管理办法》进行了修订完善，现予印发，请认真遵照执行。 鉴定机构出具虚假鉴定报告的行为发生在《福建省房屋使用安全管理条例》施行前的，仍按原《福建省房屋安全鉴定活动管理办法》（闽建〔2024〕3号）有关规定将其移出名单。 执行过程中如有意见建议，请及时书面反馈省住建厅工程处（安全），传真：0591-87615604，电子邮箱：fjfwpcb@qq.com。 福建省住房和城乡建设厅 2025年7月24日{collapse title="福建省房屋安全鉴定活动管理办法（2025年版）" show="true"}第一章 总则 第一条 为规范我省房屋安全（含房屋结构安全和既有建筑幕墙安全，下同）鉴定活动，加强房屋安全鉴定活动监督管理，维护公共安全，根据《建设工程质量管理条例》《建设工程抗震管理条例》《城市危险房屋管理规定》（建设部令第129号）、《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第57号）、《福建省房屋使用安全管理条例》等相关规定，结合我省实际，制定本办法。第二条 在本省行政区域从事房屋安全鉴定活动及实施监督管理，适用本办法。第三条 本办法所称房屋结构安全鉴定，是指房屋结构安全鉴定机构接受委托，依据有关法律、法规以及技术标准等，对房屋结构安全状况进行调查、检测、分析验算和评定等一系列活动，包括可靠性鉴定、安全性鉴定、危险性鉴定和抗震鉴定等。既有建筑幕墙（既有建筑幕墙，是指各类已建成的建筑幕墙，包括玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、人造板幕墙和组合幕墙等）安全性鉴定，是指既有建筑幕墙安全鉴定机构接受委托，依据有关法律、法规以及技术标准等，对既有建筑幕墙进行现场检查测试、分析验算、评估，对其是否符合安全要求等所作的审查与综合判断。第四条 房屋安全鉴定活动应当遵循真实、准确、公正、科学的原则。鉴定机构（包含房屋结构安全鉴定机构和既有建筑幕墙安全鉴定机构，下同）应当依法独立开展房屋安全鉴定活动并承担相应责任，严禁迎合委托人，依其主观意愿作为鉴定评级依据。鼓励鉴定机构采用人工智能等技术，提升房屋安全鉴定水平。第五条 房屋安全鉴定相关行业协会应指导会员单位加强价格自律，开展诚信经营，依法依规参与市场竞争。鼓励房屋安全鉴定相关行业协会对鉴定项目的成本进行调查研究，定期发布鉴定平均成本，引导鉴定市场公平竞争。第六条 福建省住房和城乡建设厅指导监督全省房屋安全鉴定活动。各设区市（含平潭，下同）、县（市、区）住房和城乡建设主管部门、城市管理主管部门（以下统称主管部门）根据职责具体负责辖区内房屋安全鉴定相关活动的监督管理。第二章 鉴定机构 第七条 从事房屋结构安全鉴定的鉴定机构应当具有结构设计复核、结构安全性与可靠性评价、结构抗震性能评价的检验能力，并同时具备下列条件：（一）具有独立法人资格；（二）具有《建设工程勘察设计资质管理规定》规定的建筑工程设计资质的设计单位；或同时具有《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量检测机构资质标准》规定的地基基础、建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修、钢结构4个专项资质的工程质量检测机构（外省工程质量检测机构应按《建设工程质量检测管理办法》规定取得入闽备案，下同）；或按照《城市危险房屋管理规定》设立的鉴定机构；（三）机构应设置技术负责人。技术负责人年龄不超过65周岁，具有土木工程类专业高级技术职称，且从事房屋结构安全鉴定或者结构设计工作经历不少于8年；（四）报告批准人年龄不超过65周岁，具有土木工程类专业高级技术职称，且从事房屋结构安全鉴定或者结构设计工作经历不少于8年；（五）报告审核人年龄不超过65周岁，具有土木工程类专业高级技术职称，且从事房屋结构安全鉴定或者结构设计工作经历不少于5年；（六）报告批准人或审核人至少有1人具有一级注册结构工程师资格；（七）配备开展房屋安全结构鉴定工作必要的仪器设备和结构分析软件；（八）具有健全的房屋结构安全鉴定工作管理制度、责任制度以及档案管理制度，完善的技术管理和质量保证体系；（九）法律、法规规定的其他条件。第八条 从事既有建筑幕墙安全性鉴定的鉴定机构应当具有建筑幕墙检测和设计复核、安全性评价的检验能力，并同时符合下列要求：（一）具有独立法人资格；（二）具有《建设工程勘察设计资质管理规定》规定的建筑幕墙工程设计专项资质的设计单位，或具有《建设工程质量检测管理办法》《建设工程质量检测机构资质标准》规定的建筑幕墙专项资质的工程质量检测机构；（三）机构应设置技术负责人。技术负责人年龄不超过65周岁，具有土木工程类专业高级技术职称，且从事建筑幕墙鉴定或者建筑幕墙结构设计工作经历不少于8年；（四）报告批准人年龄不超过65周岁，具有工程类正高级技术职称且有不少于16年的建筑幕墙工作经历，或二级及以上注册结构工程师和工程类高级及以上技术职称且有不少于8年的建筑幕墙工作经历；（五）报告审核人年龄不超过65周岁，具有工程类高级及以上技术职称，且具有不少于5年的建筑幕墙工作经历；（六）配备开展既有建筑幕墙安全性鉴定工作必要的仪器设备和结构分析（计算）软件；（七）具有健全的既有建筑幕墙安全性鉴定工作管理制度、责任制度以及档案管理制度，完善的技术管理和质量保证体系；（八）法律、法规规定的其他条件。第九条 鉴定机构实施名单管理，设区市住房和城乡建设主管部门应定期向社会公布本行政区域内符合本办法第七、八条规定条件的鉴定机构名单，供鉴定委托人选择。设区市住房和城乡建设主管部门原则上不得增设条件，并加强对鉴定机构名单的动态管理，对不符合条件的，应移出名单。公布信息包括鉴定机构名称和地址、法定代表人及联系方式、技术负责人和报告审核人、批准人等。因技术复杂、利益冲突、应急处置等原因，房屋所在设区市住房和城乡建设主管部门可推荐不在本市公布名单内的符合本办法第七、八条规定的鉴定机构开展临时委托鉴定，临时委托的外省工程质量检测机构可不办理入闽备案。第十条 鉴定机构停业或名称、地址、法定代表人、技术负责人及报告审核人、批准人等变更的，应自停业（变更）之日起30日内书面告知设区市住房和城乡建设主管部门，由设区市住房和城乡建设主管部门及时更新信息。第三章 鉴定委托 第十一条 房屋安全鉴定应当委托鉴定机构进行房屋安全鉴定，并签订房屋安全鉴定合同，明确双方的权利与义务。房屋使用安全责任人应当为检测鉴定提供必要的作业条件，配合鉴定机构开展必要的装修层拆除、基础开挖、玻璃面板拆除等工作。第十二条 房屋结构安全鉴定类型确定应符合下列要求：（一）一般应选择可靠性鉴定或安全性鉴定，但对有明显危险构件或整体危险迹象的房屋，可以选择危险性鉴定；（二）可靠性鉴定或安全性鉴定应与抗震鉴定同时进行。第十三条 危险性鉴定和使用性鉴定报告均不得作为判定房屋安全的依据。生产经营类房屋开业前需要进行鉴定的，应进行可靠性鉴定或安全性鉴定，严禁仅进行使用性鉴定或危险性鉴定。第四章 鉴定活动 第十四条 鉴定机构应当公开鉴定项目和收费标准。第十五条 鉴定机构接受鉴定委托后，应根据委托要求，确定房屋安全鉴定的内容和范围，制定鉴定方案，做好现场调查、检测验算、综合评定等工作，出具鉴定报告。设计单位或按照《城市危险房屋管理规定》设立的鉴定机构无相应检测资质的，检测工作经委托方同意后委托有相应资质的工程质量检测机构。第十六条 鉴定机构为设计单位的，设计单位应具有与所鉴定房屋（既有建筑幕墙）规模相应的设计资质等级。鉴定机构为工程质量检测机构或按照《城市危险房屋管理规定》设立的鉴定机构的，承接80米及以上或幕墙单项工程展开面积在6000m2及以上的建筑幕墙安全鉴定时，技术负责人或报告批准人或报告审核人或项目负责人应具有相应规模建筑幕墙的设计或鉴定工作经历，或鉴定机构应具有不少于三年建筑幕墙安全鉴定经历；承接大、中型房屋（房屋规模划分详见附件1）房屋结构安全鉴定时，技术负责人或报告批准人或报告审核人或项目负责人具有相应房屋规模的结构设计或鉴定工作经历，或鉴定机构应具有不少于三年的房屋结构安全鉴定经历（承接大型房屋结构安全鉴定的，鉴定机构应具有不少于五年的房屋结构安全鉴定经历）。不符合本条规定的鉴定报告不予采信。第十七条 项目负责人、鉴定人员应亲历项目现场，现场检查检测时应在闽政通APP（网址：闽政通--省住建厅--房屋安全管理系统--鉴定项目告知）上告知，鉴定人员应当对鉴定过程进行实时记录并签名。项目负责人、鉴定人员应符合下列要求：（一）每个鉴定项目应至少配备1名项目负责人和2名鉴定人员。（二）房屋结构安全鉴定项目负责人应当具有土木工程类专业中级及以上技术职称或注册结构工程师执业资格，且有不少于5年的房屋结构安全鉴定或者结构设计等工作经历；鉴定人员中，至少1名具有注册结构工程师执业资格或结构相关专业中级及以上职称，且从事房屋结构安全鉴定及相关工作不少于3年。（三）既有建筑幕墙项目负责人和鉴定人员应具有理工科大专及以上学历、工程类中级及以上技术职称，且具有不少于3年的建筑幕墙工作经历。第十八条 鉴定机构应按下列要求留存检测影像，其中，视频分辨率不应低于1080P，留存时间不少于3个月（从上传鉴定报告的时间起算）；照片作为鉴定资料保存：（一）房屋结构安全鉴定现场检测过程中，至少在以下环节应留存影像。1.现场取样时应有能清晰看到取样处的照片；2.钢筋规格检测时，每个检测构件应有可以清晰看到检测部位的照片（构件上应标识构件名称或举牌标识构件名称）；3.主筋根数检测、箍筋加密区长度及间距检测、拉结筋间距检测，应有能清晰看到检测人员和仪器（设备）的现场作业照片；4.回弹法检测混凝土强度时，每个回弹的构件应有可以清晰看到该构件所有测区的照片（构件上应标识构件名称或举牌标识构件名称）；5.回弹法检测烧结砖抗压强度时，每个回弹的构件应有可以清晰看到该构件所有测区的照片（构件上应标识构件名称或举牌标识构件名称）；6.贯入法检测砂浆强度时，每个贯入检测的构件应有可以清晰看到该构件所有测区的照片（构件上应标识构件名称或举牌标识构件名称）；7.钢材强度检测时，每个受检的构件应有能清晰看到里氏硬度测区打磨痕迹的照片（构件上应标识构件名称或举牌标识构件名称）；8.焊缝全熔透超声波探伤检测，每个受检的焊缝应有能清晰看到打磨痕迹的照片（所检构件应标识焊缝位置或举牌标识焊缝位置）；9.网架结构磁粉探伤检测时，每个受检的螺栓球应有能清晰看到打磨痕迹的照片（螺栓球上应标识螺栓球位置或举牌标识螺栓球位置）。（二）既有建筑幕墙安全鉴定现场检测过程中，至少在以下环节应留存影像。1.抽样位置的幕墙面板装配构造、立柱与主体结构连接构造、开启窗构造，每处应有能清晰看到构造的照片；2.隐框、半隐框玻璃幕墙硅酮结构胶手拉剥离试验、拉伸粘结强度试验，应有试验过程的视频；3.玻璃面板应力检测和预应力拉索幕墙索内力测试，应有能清晰看到检测人员和仪器（设备）的现场作业照片。（三）房屋安全鉴定在实验室开展的检测，检测过程的影像记录，按照《福建省建设工程质量检测管理实施细则》的规定实施。第十九条 鉴定机构应通过省厅“安全工作平台”对鉴定项目鉴定情况开展自查（自查系统网址：闽政通-- 省住建厅--安全工作平台--鉴定机构自查），鉴定机构法定代表人（外省鉴定机构可为在闽负责人）每月至少带队开展隐患问题排查1次（排查对象包括正在鉴定或已完成鉴定的项目），技术负责人每月至少带队开展隐患问题排查2次。第二十条 房屋安全鉴定报告（报告格式文本参照附件2-6）应由亲历现场的项目负责人或主要鉴定人员编制，符合相应技术标准要求，并至少经鉴定人员和审核人签字、批准人签发，并加盖鉴定机构公章或鉴定专用章（房屋结构安全鉴定报告还应加盖审核人或批准人一级注册结构工程师执业章）。鉴定报告编号应当连续（应按设区市或更小的区域范围编号），不得随意抽撤、涂改。鉴定人员、项目负责人和报告的签字（签发）人员、签章不符合要求的鉴定报告不予采信。鉴定机构及相关人员对出具的鉴定报告承担法律责任，报告签字（签发）人员应为鉴定机构在册人员并取得本单位授权，不得越权签字（签发），不得转授权。第二十一条 经鉴定为非危险房屋的（危险性鉴定等级为A、B级，安全性鉴定等级为Asu、Bsu级或一、二级，可靠性鉴定等级为Ⅰ、Ⅱ级或一、二级），鉴定机构应当在鉴定报告上注明在正常使用条件下的目标工作年限。既有建筑幕墙安全性鉴定等级为Asu或Bsu的，鉴定机构应当在鉴定报告上注明下一次安全性鉴定时间建议。第二十二条 经鉴定为危险房屋（危险性鉴定等级为C或D级、安全性鉴定等级为Csu（三）或Dsu（四）级、可靠性鉴定等级为Ⅲ（三）或Ⅳ（四）级），或既有建筑幕墙安全性鉴定等级为Csu或Dsu级的，鉴定机构应当在出具鉴定报告之日起三日内送达委托人，并报房屋所在地乡镇（街道）、县（市、区）主管部门备案。鉴定报告提出立即停止使用意见的，鉴定机构应立即告知委托人，并报房屋所在地乡镇（街道）、县（市、区）主管部门备案。经抗震鉴定为不符合要求的房屋，应按《建设工程抗震管理条例》等规定执行。第二十三条 鉴定机构应建立项目鉴定档案，妥善保管，保证房屋安全鉴定检测数据、原始资料的可追溯性。鉴定机构应将鉴定报告自出具之日起10个工作日内将鉴定报告、计算书、原始记录等相关资料上传“福建省房屋安全信息管理系统”；本办法第二十二条涉及的鉴定报告，应在出具鉴定报告三日内上传。第二十四条 鉴定委托人、利害关系人对房屋安全鉴定结论有异议的，可以在知道或者应当知道鉴定结论之日起三十日内，向房屋所在地的设区的市级房屋安全鉴定相关行业协会提出申请，由协会组织专家进行复查；对复查结论有异议的，可以申请省级房屋安全鉴定相关行业协会组织专家进行复核。房屋安全鉴定相关行业协会应当将复查复核意见报住房和城乡建设主管部门备案。住房和城乡建设主管部门应当加强对复查复核意见的监督检查。复查复核意见与鉴定报告一致的，相关费用由申请人承担；复查复核意见与鉴定报告不一致的，相关费用由原鉴定机构承担。第五章 监督管理 第二十五条 各级住房和城乡建设主管部门应加强对辖区房屋安全鉴定活动的监督检查，鉴定机构应当配合。鉴定机构和鉴定人员未按国家有关强制性标准从事房屋安全鉴定活动，或出具虚假鉴定报告的，住房和城乡建设主管部门应按《福建省房屋使用安全管理条例》等有关规定予以查处。监督检查可采用抽查鉴定报告和到现场核查相结合的方式，具体可参照《房屋结构安全鉴定报告检查表》（附件7）、《房屋结构安全鉴定现场核查表》（附件8）、《既有建筑幕墙安全鉴定报告检查表》（附件9）、《既有建筑幕墙安全鉴定现场核查表》（附件10）。第二十六条 设区市住房和城乡建设主管部门应建立鉴定机构和鉴定人员信用评价机制，并根据信用评价情况实施差异化管理。第二十七条 任何单位和个人有权投诉、举报鉴定机构出具虚假或不实报告等违法违规行为，主管部门应当及时受理、依法处理。第六章 附则 第二十八条 本办法由福建省住房和城乡建设厅负责解释。第二十九条 各设区市主管部门可根据本地实际制定实施细则。第三十条 本办法自2025年8月1日起施行，有效期5年。原闽建〔2024〕3号同时废止。 附件：1．房屋规模划分表2．房屋建筑安全鉴定报告格式文本（混凝土结构）3．房屋建筑安全鉴定报告格式文本（钢结构）4．房屋建筑安全鉴定报告格式文本（砌体，包括砖、石结构）5．房屋建筑安全鉴定报告格式文本（木结构）6．既有建筑幕墙安全性鉴定报告格式文本7．房屋结构安全鉴定报告检查表8．房屋结构安全鉴定现场核查表9．既有建筑幕墙安全鉴定报告检查表10．既有建筑幕墙安全鉴定现场核查表{/collapse}
福建新时代宜居农房设计手册（闽建村〔2025〕2号）
项目内容索引号FJ00116-0208-2025-00115发文字号闽建村〔2025〕2号发布机构福建省住房和城乡建设厅生成日期2025-08-21标题关于印发《福建新时代宜居农房设计手册》的通知内容概述印发《福建新时代宜居农房设计手册》有效性有效各设区市住建局，平潭综合实验区交建局： 为规范和加强农房建设管理，提升农房设计和服务管理水平，省住建厅组织编制了《福建新时代宜居农房设计手册》，现印发你们。请你们迅速印发县（镇、村），抓好宣贯。实施过程中存在任何问题，请及时报告省住建厅村镇处。 福建省住房和城乡建设厅 2025年8月21日
（首批）支撑“好房子”建设的标准设计适用技术和产品清单
本次遴选的33项具有代表性的适用技术和产品，在提升住宅建筑品质、提高建筑安全性、保障住宅建筑建设质量、促进绿色低碳发展等方面展现出显著优势，为建设“安全、舒适、绿色、智慧”的好房子提供了重要的技术支撑和解决方案。接下来，标准院将继续面向行业征集更多优秀的“好房子”建设的标准设计适用技术和产品，遴选实用性强，技术和产品可靠性高，经济性好，具有推广价值的新产品新技术，持续更新支撑“好房子”建设的标准设计适用技术和产品清单，助力新产品新技术的快速转化和普及。诚邀各建筑材料部品企业、“好房子”技术解决方案提供商、施工企业、房地产开放企业、检验检测公司积极参与支撑“好房子”建设的标准设计适用技术和产品清单，携手为“好房子”建设提供可适用可持续可推广可普及的“好技术”和“好产品”。支撑“好房子”建设的标准设计适用技术和产品清单（首批）详细内容如下：支撑“好房子”建设的标准设计适用技术和产品清单（首批）序号专业名称技术内容来源图集1建筑浮筑楼板在结构楼板上铺设弹性隔声垫层，再浇筑混凝土面层形成“悬浮”式楼板系统，可有效阻断声桥，解决楼板撞击隔声和振动传递难题，满足“好房子”隔声要求。CJ94：隔声浮筑楼面系统构造系列图集2建筑装配化隔墙系统工厂生产、现场组合安装的建筑非承重墙体系，用于分隔空间，满足隔声、防火等要求，其隔声性能需符合《住宅项目规范》GB 55038规定。24J113-1：内隔墙—轻质条板（一）；CJ66-3：轻质内隔墙板建筑构造系列图集3建筑装配化地面系统在楼面或地面基层上，以架空或非架空方式，现场用干式工法安装工厂生产的集成化地面体系，满足装饰、强度等设计要求。CJ95:装配式保温楼地面建筑构造系列图集4建筑装配化卫生间工厂预制主要构件，现场快速组装的卫浴解决方案，由防水底盘、墙板、顶板构成整体框架，搭配功能洁具“搭积木”式拼装，具有高效、环保、性能稳定等优点，实现“建造”到“制造”的转变。住宅内装工业化设计-厨房、卫生间（在编）5建筑室内静音门专为提升居住静谧性设计，通过加厚门板、多重密封、特殊门锁等“阻隔+吸收”技术，最大限度降低声音穿透和传播，提升室内声环境舒适度。“好房子”部品部件（在编）6建筑成品门窗工厂组装调试完成，性能符合国家行业标准，带可追溯标志，整樘运输安装，具有安装便捷、质量稳定、经济环保等优势。25J608：成品门窗设计与安装系列图集7建筑防水卷材预铺反粘技术采用高分子自粘胶膜防水卷材胶粘层面朝上空铺，直接浇筑地板混凝土，使防水层与建筑结构融为一体，形成“皮肤式”防水，解决地下室底板窜水难题。CJ40：建筑防水系统构造系列图集8建筑混凝土刚性防水材料包含水泥基渗透结晶型防水涂料、防水剂、快速凝固裂缝修补材料、带水急速堵漏材料等，可使混凝土致密，达到防水、防潮效果。CJ40：建筑防水系统构造系列图集9建筑发热墙板集成发热功能的新型墙体装饰材料，由石墨烯等发热材料与墙面装饰材料复合而成，通过电能转化热能、远红外辐射供暖，快速加热室内空气，提升热舒适度。“好房子”部品部件（在编）10结构ALC条板墙机电管线一体化技术实现ALC条板墙内置线盒、管线工厂预制，避免现场二次剔凿，提高条板墙整体安全与美观，提升住宅建造工艺和质量控制水平。“好房子”建造工艺和质量控制（在编）11结构钢筋混凝土正交双向密肋楼盖模壳以模壳为楼板及密肋梁模板并固定于平台模板，绑扎钢筋后浇筑混凝土成型，模壳快速脱模形成现浇密肋楼盖，适用于多高层建筑、地下建筑及人防工程。25CG65：CFT模壳钢筋混凝土正交双向密肋楼盖12结构装配式保温隔声楼板系统由立体钢筋桁架与免拆复合底模（中间夹层为保温隔声层）电阻点焊而成，有效提高楼板保温、隔声效果，适用于保温隔声要求较高的民用建筑（新建、改建、扩建）。24CG62：装配式保温隔声楼板系统—ZPTD免拆复合底模楼承板13结构蒸压加气混凝土多肋复合墙板外围护系统集保温、防火、防水、隔音于一体，质轻环保，工厂预制、安装高效，施工质量有保障，建造更环保、建筑品质更优，支撑“好房子”建设。25CG64：蒸压加气混凝土多肋复合墙板外围护系统14结构压型钢板可拆底模钢筋桁架楼承板自动化生产线高效生产，施工高效，单块板重量轻、底模平整度好、施工阶段少支撑，适用于有防潮、防腐、洁净要求及不设吊顶的居住类建筑。23CG56-1：压型钢板可拆底模钢筋桁架楼承板——TDD(Y)钢筋桁架楼承板15结构免拆底模钢筋桁架楼承板工业化生产，效率高；底模免拆除、施工少支撑，表面平整度好，可实现管线分离。21CG54：YJ免拆底模钢筋桁架楼承板16给水排水全屋净水系列对原水进行净化，满足住户多样化用水需求，实现健康高品质用水，适用于居住建筑室内净水工程（新建、改建、扩建）。“好房子”给排水适用技术设计与安装（在编）17给水排水薄壁不锈钢给水管材系列耐腐蚀、抗老化，符合卫生健康要求，适用于冷热水、直饮水系统（新建、改建、扩建），是各类供水场景优选管材。22S407-2：建筑给水薄壁不锈钢管道安装18给水排水成品不锈钢水箱系列耐腐蚀、抗老化，符合卫生健康要求，适用于多层、高层民用建筑及工业建筑的生产、生活冷热水、中水、消防、循环冷却水、雨水回用等系统储水，是各类储水场景优选设备。12S101：矩形给水箱19给水排水一体化二次加压供水技术推动设备型号化、批量化、集成化、集约化、模块化、系统化生产，简化选型、适应多场景、便于安装，提高设计施工效率、节约成本，助力安全、舒适、绿色、智慧“好房子”建设。12S101：矩形给水箱20给水排水一体化净水设备集絮凝、沉淀、反冲洗、过滤等水处理过程于一体，全自动运行无需人员操作，为“好房子”智慧管理和水质保障提供支撑。24CS09-1：一体化净水设备选用与安装(一)21给水排水静音排水系统包含静音排水管材、管件、材料及静音节点做法，排水噪声等效声级需符合《住宅项目规范》GB 55038-2025中33dB以下的规定。“好房子”给排水适用技术设计与安装（在编）22给水排水同层排水系统卫生间卫生器具排污横管和水支管不穿越楼板进入他户，管道本层敷设，用共用水封管配件代替P弯、S弯，不易堵塞且易清理疏通，便于洁具个性化布置，适用于居住建筑（新建、改建、扩建）。19S306：居住建筑卫生间同层排水系统安装23暖通户式新风系统可引进洁净新鲜室外空气，改善室内空气品质，应对雾霾等不利气候，常见形式有吊顶式单向流/双向流新风机、全热交换新风机、新风调湿机，是“好房子”优选配置。22K524：住宅新风系统设计与安装24暖通户式中央空调系统（多联机系统）空气源多联机系统广泛应用于高档住宅，可精准控制室内温度，提升空气舒适度，是“好房子”重要优选配置。07K506：多联式空调机系统设计与施工安装（在修编）25暖通低温热水地面辐射供暖系统舒适度高的供暖形式，分混凝土填充式、预制沟槽保温板式、预制轻薄供暖板等，广泛应用于住宅建筑（新建、改建、扩建），几乎成为有供暖需求“好房子”的标配。12K404：地面辐射供暖系统施工安装26暖通辐射供冷空调系统采用温湿度独立控制形式，通过辐射供冷末端控温、新风系统控湿，实现低温差、大面积辐射换热，无吹风感和气流感，温度场均匀，提升室内舒适度与空气品质，是高端住宅空调系统发展方向。12SK407：辐射供冷末端施工安装27暖通混合动力风帽传统风帽与风机结合的创新排气帽，通过自然动力+光伏电力/市电/光伏+市电驱动，解决无风、无光、无温差时的连续排气问题，排气效率比同规格屋顶风机高30%左右。风帽选用与安装（在编）28电气家居配电箱产品箱内断路器、漏电保护器可在电路过载、短路、漏电时快速断电，消除用电危险；合理划分照明、插座等回路，保障用电秩序，营造稳定便捷的用电环境，提升居住舒适体验。“好房子” 建筑电气与智能化适用技术（在编）29电气灯具/插座/开关选用与布置遵循人体工学设计布置，使用位置合理、操作便捷，提升使用体验；在客厅、卧室等空间科学布置，避免私拉电线引发用电隐患，守护用电安全。“好房子” 建筑电气与智能化适用技术（在编）30电气铜铟镓硒薄膜光伏组件产品具有弱光发电性能、较高光电转换效率、低温度系数、外观均匀美观，由铜铟镓硒电池搭配玻璃面板/背板组成（双层或多层玻璃结构），应用于光伏建筑一体化设计，满足“好房子”绿色发展要求。19CD202-5：建筑铜铟镓硒薄膜光伏系统电气设计与安装系列图集31电气光伏建筑一体化（BIPV）技术将光伏组件与建筑建材结合为光伏构件，兼顾建筑采光、立面美观、尺寸协调，同时具备发电、遮阳、隔热等物理性能，可应用于建筑屋顶、立面（如光伏瓦、墙面、遮阳等），构建“光伏+”场景，是“好房子”绿色低碳关键技术。“好房子”BIPV电气设计与安装（在编）32智能化家居配线箱产品作为智能家居系统核心配套设备，为智能照明、家电等提供稳定通信连接，保障设备信息交互顺畅，助力实现智能控制场景，打造智慧生活体验；同时保障智能安防设备线路稳定，提升住宅安全防护可靠性。“好房子” 建筑电气与智能化适用技术（在编）33智能化全屋智能技术多维度感知与联动控制，契合“好房子”要求：1.智能窗帘根据光照自动调节开合；2.智能家电内置能耗监测芯片，学习使用习惯并支持峰谷电切换，降低能耗；3.统一通信协议，可通过手机APP或语音中控远程联动控制设备，全方位提升居住品质。“好房子” 建筑电气与智能化适用技术（在编）“好房子”系列国标图集“好房子”系列国标图集以《〈住宅项目规范〉图示》为核心，包括“好设计”、“好案例”、“好措施”、“好工艺”、“好技术”、“好产品”六大主题10项图集，既衔接顶层规范，又下沉实操层面，为好房子建设提供全链条可视化指引。“好房子”系列国标图集序号图集名称1《住宅项目规范》图示2《“好房子”精细化设计》3《“好房子”部品部件》4《“好房子”设计示例》5《“好房子”建造工艺与质量控制》6《住宅工程质量多发问题防控技术措施》7《“好房子”给水排水适用技术设计与安装》8《“好房子”暖通空调适用技术设计与安装》9《“好房子”电气与智能化适用技术设计与安装》10《“好房子”BIPV电气设计与安装》
福建省房屋市政工程质量员工作手册（闽建建〔2025〕5号）
为加强施工现场质量管理，提高施工质量员履职能力，结合本省实际，省住建厅制定了《福建省房屋市政工程质量员工作手册》。请各地主管部门加强宣传，将推动落实施工质量员工作手册与日常监管工作相结合，督促施工质量员切实履行职责，全面提升工程质量管理水平。{collapse title="一、基本规定" show="true"}房屋市政工程质量员是指在建筑与市政工程施工现场，从事本专业的施工质量策划、过程控制、检查、监督、验收等工作的专业人员。（一）任职资格1、具有社会责任感和良好的职业操守，诚实守信，严谨务实，爱岗敬业，团结协作。2、取得培训合格证后方可持证上岗，并按规定完成继续教育，且与所在企业确立劳动关系。（二）配备要求1、建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：（1）1万平方米以下的工程不少于1人；（2）1万～5万平方米的工程不少于2人；（3）5万平方米及以上的工程不少于3人。建筑面积在5万平方米以上时，每增加5万平方米，质量员应增加1人。2、土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：（1）5000万元以下的工程不少于1人；（2）5000万～1亿元的工程不少于2人；（3）1亿元及以上的工程不少于3人。工程合同价在1亿元以上时，每增加1亿元，质量员应增加1人。质量员不得兼任施工员、材料员等其他岗位，并不得同时在其他工程项目中任职。项目部应根据施工进度按专业(土建施工、装饰装修、设备安装、市政工程)配齐质量员。（三）主要职责1、质量计划准备。参与进行施工质量策划；参与制定质量管理制度。2、材料质量控制。参与材料、设备的采购；负责核查进场材料、设备的质量保证资料，监督进场材料的抽样复验；负责监督、跟踪施工试验，负责计量器具的符合性审查。3、工序质量控制。参与施工图会审和施工方案审查；参与制定工序质量控制措施；负责工序质量检查和关键工序、特殊工序的旁站检查，参与交接检验、隐蔽验收、技术复核；负责检验批和分项工程的质量验收、评定，参与分部工程和单位工程的质量验收、评定。4、质量问题处置。参与制定质量通病预防和纠正措施；负责监督质量缺陷的处理；参与质量事故的调查、分析和处理。5、质量资料管理。负责质量检查的记录，编制质量资料；负责汇总、整理、移交质量资料。{/collapse}{collapse title="二、质量控制要点" show="true"}（一）进场材料控制工程采用的主要材料、建筑构配件、器具和设备等应进行进场检验，对重要材料、产品应按各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等的规定进行复验。（二）施工过程控制1、桩基工程灌注桩施工中应重点对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高、沉渣厚度等进行检查，嵌岩桩还应对桩端的岩性和入岩深度进行检验；预制桩施工中应检验接桩质量、锤击及静压的技术指标、垂直度以及桩顶标高等。2、钢筋工程（1）对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于筋直径的10倍和75mm两者之中的较大值；拉筋用作梁、柱复合筋中单肢箍筋或梁腰筋间拉结筋时，两端弯钩的弯折角度均不应小于135°；拉筋用作剪力墙、楼板构件中拉结筋时，两端弯钩可采用一端135°另一端90°，弯折平直段长度不应小于拉筋直径的5倍。（2）钢筋接头的位置应符合设计和规范要求。梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。钢筋采用机械连接时，接头安装后单侧外露螺纹不超过2倍螺距；采用电渣压力焊连接时，焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm。（3）墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全数绑扎；板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎，底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。（4）混凝土垫块全面使用高强度圆型、G型等定型化成品，严禁使用塑料垫块。混凝土保护层垫块应按《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T219 设置，对混凝土单向板，受力钢筋直径<18mm时，保护层垫块间距不得大于1m；对混凝土梁，跨中上层钢筋直径<25mm时，梁底保护层垫块间距不得大于1.5m。（5）按照住房城乡建设部发布《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录(第二批)》规定，钢筋电渣压力焊连接工艺不得用于焊接直径20mm及以上的钢筋，不得用于焊接直径12mm以下的钢筋，可采用钢筋机械连接等工艺替代。3、混凝土工程（1）浇筑前应对模板浇水湿润，墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。（2）混凝土自吊斗口下落的自由倾落高度应满足规范要求，混凝土粗骨料粒径＞25mm，倾落高度≤3m；混凝土粗骨料粒径≤25mm ，倾落高度≤6m；当不能满足要求时，应加设串筒、溜管、溜槽等装置。（3）混凝土振捣应能使模板内各个部位混凝土密实、均匀，不应漏振、欠振、过振，防止出现蜂窝、孔洞、露筋等严重外观质量缺陷。（4）浇筑混凝土时应派专人观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即停止浇筑，并应在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。（5）混凝土浇筑后应及时进行保湿养护，保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。同条件试块应留置在靠近相应结构构件处。4、砌体工程（1）构造柱设置原则：填充墙长度超过5m或层高2倍时，墙体中部应设置构造柱，构造柱间距不宜大于4m；当楼梯间和电梯间采用砌体填充墙时，应在四角设置构造柱；外墙的L形转角处、内墙和外墙交接处宜设置构造柱；当填充墙端部无主体结构或垂直墙体与之拉结时，端部应设置构造柱。（2）填充墙构造柱纵向钢筋采用绑扎搭接时，全部纵筋可在同一连接区段搭接，钢筋搭接长度为50d；构造柱纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不大于200mm且不少于4道箍筋。（3）填充墙应沿框架柱、剪力墙全高每隔500mm~600mm设置拉结筋，拉结筋伸入墙内的长度，在抗震设防烈度6、7度时宜沿墙全长贯通，8、9度时应全长贯通。（4）填充墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度应正确，烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的灰缝应为8mm~12mm；蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆、水泥混合砂浆或蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆时，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。（5）当砌体填充墙的墙高超过4m时，宜在墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁。5、装饰装修工程（1）一般抹灰工程的抹灰层平均厚度宜符合下列规定：内墙普通抹灰的平均厚度不宜大于20mm，高级抹灰的平均厚度不宜大于25mm；外墙墙面抹灰的平均厚度不宜大于20mm，勒脚抹灰的平均厚度不宜大于25mm；现浇混凝土顶棚抹灰的平均厚度不宜大于5mm；抹灰应分层进行，水泥抹灰砂浆每层厚度宜为5mm~7mm；厚度大于35mm时，应采取与基体粘结的加强措施；不同材料的基体交接处有按要求设加强网，加强网与各基体的搭接宽度不小于100mm。（2）住宅工程公共空间的外廊、室内回廊、内天井、室外楼梯、上人屋面及套内空间的阳台等栏杆净高不应低于1.20m，栏杆应采取防止攀登和物品坠落的措施，栏杆的竖向杆件间净距不应大于0.11m；公共楼梯扶手高度不应小于0.90m，当楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其水平段扶手高度不应小于1.20m，楼梯栏杆竖向杆件间净距不应大于0.11m。（3）室内用水空间与非用水空间楼地面交接处应有防止水流入非用水房间的措施；淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度不应小于1200mm，墙面其他部位泛水翻起高度不应小于 250mm。屋面防水层和保护层施工完成后，屋面应进行淋水试验或雨后观察，檐沟、天沟、雨水口等应进行蓄水试验，并应在检验合格后再进行下一道工序施工。6、安装工程（1）暗配导管表面埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不小于15mm（除设计要求外）；钢导管不得采用对口熔焊连接，镀锌钢导管或壁厚≤2mm的钢导管不得采用套管熔焊连接。（2）金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠，梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。当设计无要求时，梯架、托盘、槽盒水平安装的支架间距宜为1.5m-3.0m，垂直安装的支架间距不应大于2m，采用金属吊架固定时，圆钢直径不得小于8mm，并应有防晃支架，在分支处或端部0.3m-0.5m处应有固定支架。（3）照明配电箱(盘)内同一电器器件端子上的导线连接不应多于2根，防松垫圈等零件应齐全；箱(盘）内宜分别设置中性导体(N）和保护接地导体(PE)汇流排，汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。（4）火灾自动报警系统应单独布线,相同用途的导线颜色应一致,且系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应敷设在不同线管内或同一线槽的不同槽孔内。（5）点型感烟、感温火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m，探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物。（6）隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。（7）室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时，各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa。给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。（8）卫生器具安装牢固，台下式洗脸盆应设置独立托架；卫生器具、地漏水封装置的水封深度不小于50mm。（9）金属风管中高压系统风管长度大于1250mm时，应采取加固框补强措施；风管直线长度＞20m时，应设置防晃支架，直径或长边尺寸≥630mm的防火阀应设独立支吊架；风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管穿出屋面处应设置防雨装置。（10）制冷设备运行、通风、空调系统调试应符合《福建省建筑工程施工文件管理规程》DBJ/T13-56等有关标准的规定。7、落实举牌拍照及影像留存制度（1）桩基工程的终孔（压）确认、选桩会议、受检桩号确认及桩基工程质量验收会议时，应举牌拍照备查，有关要求如下：（2）预拌混凝土坍落度检验、混凝土强度检验试块制作以及拌合物中水溶性氯离子含量交货检验、混凝土实体强度及实体氯离子含量检测时，应举牌拍照备查，有关要求如下：序号项目参加单位照片要求1预拌混凝土交货检验施工单位和预拌混凝土企业应举牌拍照，并标明工程名称、浇筑部位、施工单位和预拌混凝土企业名称及双方参与人员姓名、交货检验内容、拍照日期，照片应含所有参与人员、交货单（混凝土强度检验试块制作的照片还应包括试块标识）。2混凝土实体强度及实体氯离子含量检测建设、施工、监理、检测单位应举牌拍照，标明工程名称、抽测内容、构件名称及部位（应注明层数、具体轴线）、参与检测的单位名称（应含建设、施工、监理单位，委托检测的，还应包括检测机构）及人员姓名、拍照日期，照片应含所有参与人员。（3）钢筋安装工程隐蔽验收时应举牌拍照，照片应能清晰体现验收部位、验收人员及验收信息等，涉及的墙柱、梁、板及节点细部照片各留存不少于1张，应能清晰体现钢筋绑扎、锚固、混凝土保护层垫块设置情况。（4）在施工现场开展涉及地基基础、主体结构的取样、制样时，应当在检测点、取样、制样地点举牌拍照，牌子上应当标明工程名称、部位、取样、制样和见证单位名称及相应人员姓名、拍照日期，照片还应当包含所有参与人员、试样（采用工程实体原位取样的试样应提供有可识别试样和取样部位的清晰对比照片）和标识、封志。开展涉及地基基础、结构安全的现场检测，每次进场检测时，检测、见证人员应当在检测点举牌拍照，举牌拍照时牌子上应当标明工程名称、参加单位名称及人员姓名、检测部位、检测内容、拍照日期。（5）施工现场标准养护试件制样区、养护室或养护箱等应当配置全景视频监控设备，制样区视频应能清晰看到制样人员和制样过程，养护室或养护箱视频应能清晰看到试样出入库情况。（6）对于住宅工程，在组织分户验收时，现场应举牌拍照，每户至少留存一张照片，相关公共部分每栋至少留存一张照片，照片应体现工程名称、栋号、房号（户内验收）、验收时间、验收成员等信息。（三）工程实体检测1、桩基检测（1）桩身完整性检测数量。采用预制桩的桩基工程，应全数进行桩身完整性检测；有接头的预制桩，还应采用低应变法之外的检测方法进行检测检测数量不得少于有接头预制桩总数的20%，且不少于10根。有效桩长超过30m的灌注桩，其桩身完整性检测不得仅采用低应变法，且采用低应变法之外的方法进行检测的基数量不得少于有效桩长超过30m灌注桩总数的20%，并不少于10根；市政桥梁工程的灌注桩基础，其桩身完整性应采用声波透射法或钻芯法全数检测。（2）桩基承载力检测。桩基承载力检测受检桩选择，应严格按照《建筑基桩检测技术规范》IGJ106-2014第3.2.6、3.3.4条的相关要求，在施工结束后随机抽取选定，受检桩位置宜分布均匀。设计要求施工前试桩的，应在正式施工前对试打桩进行承载力检测，检测合格再进行正式施工，试桩检测结果不得作为桩基分项工程验收的依据。（3）分批次验收的检测数量。同一单位工程的桩基工程分批次验收的，每次验收都应根据该批次的基桩数量按《建筑基桩检测技术规范》确定检测数量。2、钢筋接头检测（1）机械连接接头：接头现场抽检项目应包括极限抗拉强度试验、加工和安装质量检验。抽检应按验收批进行，同钢筋生产厂、同强度等级、同规格、同类型和同型式接头应以 500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也应作为一个验收批。（2）电渣压力焊接头：电渣压力焊接头的质量检验，应分批进行外观质量检查和力学性能检验，并应符合下列规定：①在现浇钢筋混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋接头作为一批；②在房屋结构中，应在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批；当不足300个接头时，仍应作为一批;③每批随机切取3个接头试件做拉伸试验。3、混凝土实体检测（1）混凝土实体强度。当等效养护龄期累计达到600℃·d后，建设单位应牵头组织施工、监理等单位（回弹检测人员应具有相应资格）对混凝土或委托有资质检测机构抽测混凝土实体强度（参照监督抽测先回弹再取芯验证）。房屋建筑工程每层至少各抽取1个框架柱、节点和框架梁，市政基础设施工程每个单位工程每一强度等级至少抽取5个主要受力构件（节点）进行混凝土实体强度抽测。（2）混凝土实体氯离子含量。建设单位应牵头委托有资质检测机构抽测混凝土实体氯离子含量，每个单位工程至少抽测1个主要受力构件。（3）混凝土结构尺寸。结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布，并应符合下列规定：①梁、柱应抽取构件数量的1%，且不应少于3个构件;②墙、板应按有代表性的自然间抽取1%，且不应少于3 间；③层高应按有代表性的自然间抽查1%，且不应少于3间。（4）钢筋保护层。结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布，并应符合下列规定：①对非悬挑梁板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。②对悬挑梁，应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验；当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验。③对悬挑板，应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验；当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。建筑幕墙“四性”检测（1）建筑幕墙的“四性”检测报告应包括气密性能、水密性能、抗风压性能、平面内变形性能，检测应符合设计要求及应现行国家相关规范要求。（2）设计有要求做“四性”试验的幕墙必须提供“四性”检测报告；当设计无明确时，可由建设、监理、设计、施工商定，但总面积超过300m2(含)时必须做“四性”试验，对于应用高度不超过24m且总面积不超过300m2的建筑幕墙产品，可采用同类产品的型式试验结果，但型式试验结果必须满足：型式试验样品必须能够代表该幕墙产品；型式试验样品性能指标不低于该幕墙的性能指标。（3）同一工程有多种类型幕墙的，应按不同类型分别提供“四性”检测报告。淋水试验有防水要求的外墙面防水层或面层完成后，应采取淋水方法进行检查，淋水检查的重点应为外墙面窗台、窗楣、挑板、凸出墙面腰线和阳台压顶交汇处以及外窗洞口四周容易发生渗漏水的部位。市政道路弯沉试验检测市政道路弯沉检测应符合设计要求，试验前所用汽车应在监理或建设单位的见证下进行过磅，同时出具过磅单，弯沉指标应用贝克曼梁或自动弯沉仪器检测，检测数量按照每车道、每20m测1点。7、市政道路面层厚度检测面层厚度应符合设计规定，并应符合下列规定。（1）混凝土面层厚度允许误差为±5mm；每1000m2抽测1点。（2）沥青混合料面层厚度允许偏差为+10~-5mm；每1000m2抽测1点。8、桥梁工程荷载试验桥梁工程竣工前应按规定进行荷载试验，并提供荷载试验报告。荷载试验的单位和人员、设备应符合有关要求。9、隧道二衬厚度检测隧道衬砌结构应进行厚度检测。检测采取雷达探测无损检测方法，每100m结构连续检测1次。10、污水管道闭水试验污水管道回填土方前应采取闭水试验法进行严密性试验。闭水试验时，试验管道和试验水头应符合相关要求，并应进行管道外观检查，不得出现漏水现象，且实测渗水量应小于或等于规范允许渗水量，方可判断试验合格。11、压力管道水压试验压力管道的强度和严密性试验采用水压试验法，水压试验应在压力管道全部回填土方前进行，分段长度不宜大于1km。水压试验应编制试验方案，水压试验的压力和试验结果应符合《给水排水管道工程施工和验收规范》GB 50268 的相关要求。（四）工程质量验收1、桩基础分项工程质量验收应由总监理工程师组织施工单位项目负责人、项目技术负责人和施工单位技术、质量部门负责人参加，工程总承包单位项目负责人、勘察、设计单位工程项目负责人也应参加。2、现浇结构分项工程质量验收及缺陷处理（1）现浇结构分项工程质量验收应符合下列规定：①现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行，并应作出记录；②已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容，可检查隐蔽工程验收记录；③修整或返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。现浇结构外观质量缺陷及尺寸偏差的处理。现浇结构的外观质量不应有严重缺陷和不应有影响结构性能或使用功能的尺寸偏差。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案并经监理单位认可后进行处理;对裂缝或连接部位的严重缺陷及其他影响结构安全的严重缺陷，技术处理方案尚应经设计单位认可。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能或安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理、设计单位认可后进行处理。对经处理的部位应重新验收。3、隐蔽工程验收在隐蔽前应由施工单位提出隐蔽工程验收申请，监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织隐蔽工程验收，建设单位代表、专业监理工程师、施工单位项目专业质量（技术）负责人、质量员、施工员等相关人员参加。凡本手册未涉及的施工质量管控内容，应符合国家现行有关规范、标准及我省发布的相关地方性法规、规章、技术文件等规定。{/collapse}
根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2020年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字〔2020〕23号）的要求，由中建研科技股份有限公司等单位编制的《混凝土结构植筋系统技术规程》，经协会混凝土结构专业委员会组织审查，现批准发布，编号为T/CECS 1847-2025，自2025年7月1日起施行。{collapse title="混凝土不能低于C20" show="true"}3.1.2 新增构件为悬挑结构构件时，其用于锚固植筋系统的基材混凝土强度等级不得低于 C25，当新增构件为其它结构构件时，用于植筋系统的基材混凝土强度等级不得低于 C20。【条文说明】3.1.2 与现行全文强制性标准《既有建筑物鉴定与加固通用规范》GB55021-2021一致。原构件植筋部位的混凝土强度等级直接影响植筋的粘结强度和承载力。为此，必须对原构件的混凝土强度等级提出要求。基于目前的经验，对C20及以上混凝土上的植筋系统可以得到其粘结强度。但实际工程中很多时候混凝土强度等级不足C20。如果一定要在这种低强度混凝土构件上进行植筋，应先采用必要措施提高原构件的抗劈裂能力。同时，不应仅仅基于设计的混凝土强度进行折减，更需要原状混凝土的现场植筋拉拔测试和评估。由工程师判断植筋粘结强度可靠性并在工程竣工后严格进行承载力检测，保证植筋工程的安全性。{/collapse}{collapse title="10年之内要检查" show="true"}4.1.2 植筋锚固的设计工作年限应与被连接结构的设计工作年限一致且不宜小于30年。采用了植筋系统锚固的工程应定期对植筋系统关联的结构构件进行安全性鉴定，检验的时间间隔可由设计单位确定，但第一次检验时间应在植筋工程完工10年之内。【条文说明】4.1.2 为使植筋设计更经济合理，故规定植筋系统所采用的设计工作年限，应与新增的被连接结构的设计工作年限一致。根据《建筑物鉴定与加固标准》GB55021，既有建筑物的抗震鉴定，根据后续工作年限分为三类：后续工作年限为30年以内（含30年）的建筑为A类建筑；后续工作年限为30年以上40年以内（含40年）的建筑为B类建筑；后续工作年限为40年以上50年以内（含50年）的为C类建筑。因此，本规程规定后锚固连接的设计使用年限不宜小于30 年。对于植筋，不可避免地存在着胶粘剂的老化问题，只是程度不同而已。为了防范这类隐患，宜加强检查或监测，但检查时间的间隔可由设计单位作出规定，第一次检查时间宜定为投入使用后的6年～8年，且至迟不应晚于10年。{/collapse}{collapse title="不能用植筋抗剪" show="true"}4.1.5 受拉锚固植筋不宜考虑直接承担抗剪，用于混凝土与混凝土连接时，应进行混凝土抗剪承载力验算；用于既有混凝土结构与钢结构连接时，宜由锚栓或剪力键承担被固定构件传递到混凝土上的剪力。当采用植筋进行抗剪设计时，可按现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145 中关于化学锚栓的设计方法进行计算。【条文说明】4.1.5 植筋用于新、旧混凝土连接时，界面应进行凿毛且在新增构件内配置拉结抗剪钢筋，不宜直接采用植筋抗剪。对于新增钢构件，宜采用剪力键或通过锚板长槽孔配合锚栓的方式避免植筋直接承受剪力。{/collapse}{collapse title="构造" show="true"}5.0.1 植筋的最小基本锚固长度 lmin,b，对受拉钢筋，应取 0.3ls、10d 和 100mm三者之间的最大值；对受压钢筋，应取 0.6ls、10d 和 100mm 三者之间的最大值；对拉结钢筋，应取 5d 和 60mm 二者之间的较大值。5.0.2 基材在植筋方向的最小厚度 hmin应满足下式的要求：5.0.3 用于植筋系统锚固的混凝土结构构件基材的植筋保护层厚度不应低于现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定，且植筋与混凝土边缘之间的距离不宜小于 5d 及 100mm。当植筋与混凝土边缘之间有垂直于植筋方向的横向约束钢筋，且横向约束钢筋的配筋量不小于 8@100 或其等量截面积，植筋锚固深度范围内横向约束钢筋不少于 2 根时，植筋与边缘的最小距离可适当减少，但不应小于 2.5d 及 50mm。5.0.4 当植筋系统要承担地震作用时，植筋到基材混凝土结构构件边缘的距离应满足下列要求：1 角部植筋，距离两个相邻混凝土边缘的距离不应小于 6d；2 非角部植筋，距离最近混凝土边缘距离不应小于 4d，且距离其它混凝土边缘距离不应小于 8d。参考欧洲技术文件 EAD330087 的有关规定。对于不同使用要求的植筋的构造措施进行研究，提出植筋锚固连接的抗震构造措施。{/collapse}