山岚处 · 社区 - 标准
type: channel
link: https://www.15.cx/category/biaozhun/
description: 在一定范围内为了获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用和重复使用的一种规范性文件
items: 读懂《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768—2025）
items: 危大汇编：37号令+建办质〔2018〕31号文+建办质〔2021〕48号文+建办质〔2024〕63号文+建质规〔2024〕5号文
items: 房屋市政工程有限空间作业安全管理相关文件
items: 特种作业目录（应急〔2026〕45号）
items: 有限空间与受限空间的主要区别是什么？
items: 报审表，专监和总监分别该怎么写签字审批意见？
items: 高处作业吊篮技术规范与标准体系概览
items: 高层建筑消防验收中常见的138个问题
items: 环氧地坪工程监理实施细则
items: 建筑施工手册（第六版）1-6册 电子版发布

读懂《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768—2025）
type: item
date: 2026-05-31T00:36:00+00:00
description: {video pic="https://www.mem.gov.cn/source/2026/04/29/20260429_19dd6daa892_r1.mp4"}https://www.mem.gov.cn/source/2026/04/29/20260429_19dd6daa892_r1.mp4{/video}以下根据《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768—2025）的关键内容提炼的核心要点：1. 标准性质与实施时间性质： 强制性国家标准。生效日期： 2026年5月1日起正式实施。2. 适用与排除范围适用： 所有有限空间作业及其安全管理（作业前、中、后全流程）。不适用（有专门规定的行业）：危险化学品生产、经营（带储存）企业；化工及医药企业；船舶的有限空间作业。3. 核心管理要素（全流程管控）标准将作业安全划分为三个关键阶段进行管理：作业前（准备与预防）这是最关键的环节，强调“先通风、再检测、后作业”的原则。审批与交底： 必须进行风险评估、作业审批和安全交底。物理隔离： 封闭作业区域、设置警示标志、进行隔离清除与置换。环境检测： 开启自然通风 -> 初始气体检测 -> 机械通风 -> 再次气体检测 -> 判定环境合格。防护装备： 必须配备合格的个体防护用品和设备设施。作业中（监控与执行）进入确认： 严格执行进入前的最终确认程序。持续监护： 必须有专人进行全过程的安全监护，确保作业安全。作业后（验收与撤离）清点与验收： 作业完成后需进行验收，确认人员撤离现场，无遗留隐患。4. 基础管理体系除了现场作业，标准还要求企业建立基础的安全管理台账，包括：建立管理台账；设置明显的警示标志；制定安全管理制度；开展安全培训；配备应急设备并定期演练；规范发包作业管理（防止外包失控）。5. 实用工具与参考标准提供了具体的资料性附录，为企业落地执行提供了模板：各类表格示例（审批表、检测记录表、验收表等）；安全风险告知牌样式；有毒有害气体报警值参考数据。6. 有限空间的主要风险{bilibili bv="BV1DbVj6eEJH"}总结该标准的核心在于建立一套标准化的有限空间作业流程，强制要求企业在作业前做好充分的通风检测与审批，作业中落实专人监护，并提供了一套完整的管理工具和表格模板，旨在从制度和技术双重层面遏制有限空间作业事故的发生。关联内容{post cid="12"}{post cid="75"}{post cid="76"}

危大汇编：37号令+建办质〔2018〕31号文+建办质〔2021〕48号文+建办质〔2024〕63号文+建质规〔2024〕5号文
type: item
date: 2026-05-27T09:13:00+00:00
description: 当前房屋市政工程危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）安全管理的五大核心文件。这五份文件共同构成了一个从法规总纲、范围界定、方案编制、审查把关到现场判定的完整闭环管理体系。以下是这五份核心文件的详细解读与关联说明：📜 一、 住建部令第37号——《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》定位：危大工程安全管理的总纲领和根本大法。核心内容：明确了危大工程的定义、各方主体责任（建设、勘察、设计、施工、监理、监测）、专项施工方案的编制与审批流程、现场安全管理要求以及法律责任。关键作用：确立了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，是所有危大工程管理工作的法律基础。📋 二、 建办质〔2018〕31号文——《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》定位：37号令的实施细则与操作手册。核心内容：范围界定：通过附件1和附件2，详细列出了“危大工程”和“超过一定规模的危大工程”的具体范围，是进行工程判定的直接依据。方案内容：规定了专项施工方案必须包含的九大核心内容（工程概况、编制依据、施工计划、工艺技术、安全措施、人员配备、验收要求、应急措施、计算书及图纸）。论证程序：明确了专家论证会的参会人员构成及论证的主要内容。关键作用：解决了“哪些工程算危大”、“方案具体写什么”、“专家怎么审”等实操问题。✍️ 三、 建办质〔2021〕48号文——《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》定位：专项施工方案的标准化编写模板。核心内容：为技术人员提供了详细的方案编制框架和内容要求，确保方案的完整性、规范性和可操作性。关键作用：统一了全国范围内危大工程专项方案的编制标准，避免了因方案质量参差不齐导致的安全风险，是落实31号文中“方案内容”要求的技术支撑。⚠️ 四、 建办质〔2024〕63号文——《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单（试行）》定位：方案审查的负面清单与红线标准。核心内容：列举了专项施工方案中存在的致命缺陷，如计算错误、工艺不可行、安全措施缺失等。关键作用：为专家论证和内部审查提供了明确的“一票否决”依据，帮助审查人员快速识别方案的严重问题，从源头上杜绝“带病”方案进入施工现场。🔍 五、 建质规〔2024〕5号文——《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》定位：现场安全巡查与隐患处置的权威判定依据。核心内容：将施工现场的实际情况与重大事故隐患直接挂钩。2024版新增了多项内容，例如：管理层面：无资质承揽工程、未按规定配备安全生产管理人员、施工方案存在严重缺陷等。技术层面：基坑周边堆载超标、塔吊与周边建筑物安全距离不足、脚手架层间防护缺失、有限空间未辨识且无防护措施、拆除承重结构未经复核等。关键作用：是安全管理人员进行现场检查、果断处置隐患的最有力武器，实现了从“管方案”到“管现场”的闭环。💡 五份文件的逻辑关系总结文件核心功能解决的问题37号令总纲为什么要管？谁来管？管什么？31号文细则哪些是危大？方案怎么写？专家怎么审？48号文指南方案具体怎么写才规范？63号文清单方案有哪些致命错误不能过？5号文判定现场什么情况算重大隐患？这五份文件环环相扣，从法规制定到落地执行，从方案编制到现场核查，形成了一个严密的安全管理工具箱。对于每一位工程安全从业者而言，熟练掌握并综合运用这五份文件，是履行法定职责、防范生产安全事故的基本功。关联内容{post cid="12"}{post cid="75"}{post cid="76"}

房屋市政工程有限空间作业安全管理相关文件
type: item
date: 2026-05-27T08:32:00+00:00
description: 1. 政策背景与核心文件为进一步做好房屋市政工程安全生产管理工作，全面提升有限空间作业的风险识别能力、安全管控水平和应急处置效率，住房和城乡建设部组织制定了 《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》（文号：建办质〔2025〕45号），以指导各地科学规范开展有限空间作业管理。风险提示： 地下空间作业环境复杂、安全风险较高，若防护措施不到位，极易引发中毒、窒息、爆燃等事故，严重威胁作业人员的生命安全。同时，作业过程中存在的粉尘、有害气体、高温高湿、噪声振动等职业病危害因素，长期暴露可能损害健康。2. 相关规章和规范文件清单住房和城乡建设部 (住建部)《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》《住房和城乡建设部关于开展房屋市政工程安全生产治理行动的通知》（建质电〔2022〕19号）《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》（建办质〔2025〕45号）应急管理部《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第59号）《有限空间作业安全指导手册和4个专题系列折页的通知》《有限空间作业事故安全施救指南》国家卫生健康委《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分 化学有害因素》（GBZ2.1）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ2.2）《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委令第5号）《用人单位职业健康监护管理办法》（国家安全监督管理总局第49号）《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ 159）《职业卫生标准制定指南 第4部分：工作场所空气中化学物质测定方法》（GBZ/T210.4）造价定额相关《关于印发〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的通知》（建办〔2005〕89号）《住房城乡建设部 财政部关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》（建标〔2013〕44号）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）《工程造价改革工作方案》（建办标〔2020〕38号）《建设工程项目总投资费用构成》💡 关联解读：与《特种作业目录》的关系在执行“有限空间作业”时，通常需要遵循以下逻辑：作业许可与监护：根据《特种作业目录》，进入存在中毒风险的有限空间进行作业或监护，属于特种作业范畴。目录对应项：11 有限空间安全作业 和 20 建筑有限空间作业监护工。法规要求：必须由持有相应资格证书的人员进行现场监护（如上文提到的“建筑有限空间作业监护工”），这与《有限空间作业指南》中强调的“风险识别”和“应急处置”要求是一致的。内部具体操作：在有限空间内部进行焊接、用电、抽排水等操作时，作业人员除了需要遵守有限空间作业的安全规程（如通风、检测），还必须持有相应的特种作业操作证。目录对应项：如内部进行焊接需持19 建筑焊工证，进行电气检修需持12 建筑电工证。实施时间注意：根据《特种作业目录》附件说明，20 建筑有限空间作业监护工 操作项目自 2027年6月1日 起实施考核。在此日期前，相关管理需严格依据《有限空间作业指南》等现行法规执行。关联内容{post cid="12"}{post cid="75"}{post cid="77"}

特种作业目录（应急〔2026〕45号）
type: item
date: 2026-05-27T08:06:00+00:00
description: 特种作业目录第一部分 应急管理类（11 个作业类别，62 个操作项目）1 电工作业指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、调试、试验等作业。1.1 高压电工作业指对交流 1 千伏（kV）以上或直流 1.5 千伏（kV）以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、调试、试验及绝缘工器具进行试验等作业。适用范围： 发电、输电、变配电系统中高压一次设备和二次设备的倒闸操作、维护、安装、检修、改造、调试、试验、监测、巡检作业，以及制造生产过程中所包含的高压一次设备和二次设备的安装和调试作业。1.2 低压电工作业指对交流 1 千伏（kV）及以下或直流 1.5 千伏（kV）及以下的低压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、调试、试验等作业。适用范围： 配电系统中低压配电设备装置和低压用电设备的运行、维护、安装、检修、改造、调试、试验、监测作业。1.3 电力电缆作业指对电力电缆进行运行、维护、安装、检修、试验等作业。适用范围： 对电力电缆及其附属设备进行运行、维护、安装、检修、试验作业，包括电力电缆的敷设、接线、标识、防护、验收；对用以传输电力的电缆以桥架、桥梁、直埋、排管、沟道、隧道、水底、竖井、架空方式敷设作业。1.4 继电保护作业指对电力系统中的继电保护及自动装置进行运行、维护、调试、检验等作业。适用范围： 电力系统中继电保护及自动装置（包括保护装置、自动装置、配套设备及电气、光纤回路）运行、维护、调试、检验、检修作业，以及制造生产过程中所包含的继电保护及自动装置调试及检验作业。1.5 电气试验作业指对电力系统中的电气设备专门进行交接试验及预防性试验等作业。适用范围： 电力系统中运行、维护、安装过程中的各类电气试验作业，以及制造生产过程中所包含的电气设备各类电气试验作业。2 焊接与热切割作业指运用焊接或热切割方法对材料进行加工的作业（不含《特种设备安全监察条例》《民用核安全设备监督管理条例》等规定的有关作业，不含全自动焊接与热切割设备的安装、研发、编程、调试、操作、维护保养作业）。2.1 熔化焊接与热切割作业指使用局部加热的方法将连接处的金属加热至熔化状态而完成焊接与切割的作业。适用范围： 气焊与气割、焊条电弧焊与碳弧气刨、埋弧焊、气体保护焊、等离子弧焊、电渣焊、电子束焊、激光焊、氧熔剂切割、激光切割、等离子切割作业。3 高处作业指专门在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行的作业。3.1 登高架设作业指在高处从事脚手架、跨越架架设或拆除的作业。3.2 高处安装、维护、拆除作业指借助绳索装备、登高用具或设施，在悬空或攀登条件下从事安装、维护、拆除的作业（不含在附属于设备设施且有标准护栏的固定登高用具和固定平台中作业）。适用范围： 建筑物内外的装饰、清洁、装修、拆除，电力、电信、广播电视线路架设，高处管道架设，天线及馈线、小型空调、户外广告设施的安装、维护、拆除作业。4 涉氨制冷作业指对涉氨制冷设备进行运行、维修操作的作业。4.1 涉氨制冷设备运行、维修操作作业指对相关生产经营企业使用液氨作为制冷剂的制冷设备进行运行、维修操作的作业。适用范围： 食品类（酿造、饮料、乳制品、速冻或冷冻调理食品）生产企业、农副产品加工类（肉食品加工、水产加工、果蔬加工）生产企业、仓储类（冷库、速冻加工、制冰）经营企业使用液氨作为制冷剂的制冷设备运行、维修操作作业。5 煤矿安全作业5.1 煤矿井下电气作业指从事煤矿井下机电设备的安装、调试、巡检、维修、故障处理，保证机电设备安全运行的作业。适用范围： 煤矿、与煤共生和伴生矿井的坑探、建设、生产过程中的井下电钳等作业。5.2 煤矿井下爆破作业指在煤矿井下进行爆破的作业。适用范围： 煤矿建设、生产过程中的井下爆破作业。5.3 煤矿安全监测监控作业指从事煤矿安全监测监控系统的安装、调试、维护、检修，监控信息处理，保证其正常运行的作业。适用范围： 煤矿、与煤共生和伴生矿井的坑探、建设、生产过程中的安全监测监控作业。5.4 煤矿瓦斯检查作业指从事煤矿井下瓦斯巡检工作，负责管辖范围内通风设施的完好及通风、瓦斯情况检查，按规定填写各种记录，及时处理或汇报发现的问题的作业。适用范围： 煤矿、与煤共生和伴生矿井的坑探、建设、生产过程中的井下瓦斯检查作业。5.5 煤矿安全检查作业指从事煤矿安全监督检查，巡检生产作业场所的安全设施和安全生产状况，检查并督促处理相应事故隐患的作业。适用范围： 煤矿建设、生产过程中的安全监督检查作业。5.6 煤矿提升机操作作业指操作煤矿的提升设备运送人员、煤炭、矸石、物料，并负责巡检和运行记录的作业。适用范围： 操作煤矿提升机，包括立井、暗立井提升机，斜井、暗斜井提升机以及露天矿山斜坡卷扬提升的提升机作业。5.7 煤矿采煤机操作作业指在采煤工作面操作采煤机，从事落煤、装煤工…

有限空间与受限空间的主要区别是什么？
type: item
date: 2026-05-19T00:16:00+00:00
description: 有限空间与受限空间安全规范对比问答一、有限空间与受限空间的基本定义与区别1. 有限空间的定义是什么？有限空间是指封闭或者部分封闭，未被设计为固定工作场所，人员可以进入作业，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。根据《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部13号令）第三条规定，有限空间作业是指人员进入有限空间实施的作业。2. 受限空间的定义是什么？受限空间是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或者缺氧，对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所。该定义源自《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第3.5条，适用于化工等危险化学品相关行业。3. 有限空间与受限空间的主要区别是什么？两者在以下方面存在显著差异：行业适用性：有限空间主要适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业；受限空间则主要适用于化工、医药、危险化学品生产和储存等高风险行业。管理标准：有限空间遵循《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部13号令）和2026年5月实施的《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025）；受限空间则遵循《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）。隔离要求：有限空间允许使用阀门配合通风进行隔离；受限空间则必须使用盲板或拆除一段管道的方式进行隔离，禁止使用水封或关闭阀门代替盲板。作业人数限制：受限空间明确规定同一受限空间内不得超过9人作业；有限空间未对此作强制规定。风险侧重点：有限空间主要关注有毒有害气体（如硫化氢、一氧化碳）和缺氧风险；受限空间则额外关注高能物料泄漏、能量释放等工艺风险。二、适用范围与行业区分4. 有限空间的适用行业有哪些？有限空间主要适用于以下行业：冶金、有色、建材、机械等工贸企业市政工程、电力、造纸、食品加工等非危化行业地下管廊、隧道施工、城市综合管养等领域5. 受限空间的适用行业有哪些？受限空间主要适用于以下行业：危险化学品生产、经营（带储存）企业化工及医药企业船舶行业6. 如何判断一个空间是有限空间还是受限空间？判断应遵循"3+1"原则，即同时满足3个物理条件和至少1个危险特征：3个物理条件：足够大到员工可以进入从事指定的工作进入和撤离受到限制，不能自如进出并非设计用来给员工长时间在内工作至少1个危险特征：内部存在或可能出现有毒有害气体和可燃气体内部存在或可能出现能掩埋进入者的物料空间结构可能将进入者困在其中存在其他已识别的严重安全或健康危害（如缺氧、触电等）7. 有限空间与受限空间的行业区分依据是什么？行业区分主要依据企业的主营业务性质：工贸企业（如冶金、建材等）：应按照有限空间标准（GB 46768-2025）管理危化品企业（如化工、医药等）：应按照受限空间标准（GB 30871-2022）管理8. 如果一个企业同时涉及工贸和危化品业务，应如何处理有限空间与受限空间？应按照以下原则处理：对于工贸业务相关的空间，适用有限空间标准对于危化品业务相关的空间，适用受限空间标准同时应建立统一的安全管理体系，避免标准冲突三、安全管理规定与流程要求9. 有限空间的安全管理规定有哪些？根据《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025）规定，有限空间安全管理应包括：建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置及危险因素在出入口设置明显安全警示标志和安全风险告知牌实行有限空间作业监护制，明确监护人员职责根据风险大小明确审批要求，存在中毒窒息风险的由主要负责人审批对外包作业进行资质审核并签订安全协议每年至少组织一次专题安全培训，培训内容包括法规标准、事故案例、危险因素识别、防护设备使用、应急处置等10. 受限空间的安全管理规定有哪些？根据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）规定，受限空间安全管理应包括：制定特殊作业管理制度，明确同一受限空间内不得超过9人在出入口设置明显警示标识对可能产生危险的设备设施采取上锁、隔离栏等物理隔离措施制定应急预案，配备救援设备设施，定期开展演练严格执行"作业票"制度，同一作业涉及多种特殊作业时，应同时执行各自作业要求并办理相应审批手续11. 有限空间作业前的安全检查要求是什么？有限空间作业前的安全检查应包括：对有限空间进行辨识并建立管理台账在出入口设置安全警示标志对可能产生危险的设备设施采取物理隔离措施进行"先通风、再检测、后作业"的流程检测顺序应从入口开始，竖直由上至下、水平由近至远作业前进行通风，通风后进行气体检测12. 受限空间作业前的安全检查要求是什么？受限空间作业前的安全检查应包括：对受限空间进行安全隔离，包括加装盲板、拆除管道、封堵孔洞等对电气设备采取可靠断电措施并上锁挂牌作业前30分钟内进行气体分析，确认氧气含量为1…

报审表，专监和总监分别该怎么写签字审批意见？
type: item
date: 2026-05-16T00:26:00+00:00
description: {collapse title="一、项目管理部分" show="true"}1、施工管理人员资格报审表经审查，主要施工管理人员数量满足工程施工管理需要，所持证件齐全有效。2、项目管理实施规划报审表该项目管理实施规划内容完整可行，满足工程总进度计划要求，符合工程安全文明施工总体策划，同意按此规划指导工程施工。3、强制性条文实施计划报审表所报文件内容完整，所列强制性条文执行计划项目齐全，符合规程要求，同意按此指导施工。4、管理制度报审表专业监理师：管理制度健全，内容完整，具备可操作性。总监：同意在本工程中使用。5、施工进度计划报审表专业监理师：施工进度计划符合工程施工进度及网络计划要求。总监：同意此进度计划。6、施工进度调整计划报审表专业监理师：施工进度调整计划，符合实际情况，同意调整。总监：同意调整。7、变更工期报审表造成工序延误的依据充分，相关资料齐全，同意工期变更。8、工程开工报审表工程各项开工准备充分，相关报审已完成，具备开工条件，同意按计划开工。9、单位（分部）工程开工报审表专业监理师：该单位工程各项开工准备充分，相关报审已完成，具备开工条件。总监：同意按计划开工。10、工程复工申请表整改措施有效，停工因素已经消除，具备复工条件，同意复工。11、监理工程师通知回复单经复查，所报整改项目已按通知单内容整改完成。{/collapse}{collapse title="二、安全管理部分" show="true"}1、安全文明施工实施细则报审表经审查，该文件内容完整，符合安全文明施工总体策划方案和工程建设目标，制度健全，责任制已落实，安全文明施工设施、安全标牌齐全、标准、有效，设置合理，安全文明施工措施和环境保护措施有效，同意按此细则指导安全文明施工。2、施工应急预案报审表经审查，该应急预案的紧急联络与救护体制健全，应急资源准备充足，处理方案可行，同意按此应急预案处理应急事件。3、主要施工机械/工器具/安全用具报审表经审查，主要施工机械设备/工器具/安全用具的数量、规格、型号满足工程施工需要，机械设备定检报告合格，起重机械的安全准用证符合要求，安全用具试验报告合格。4、大中型施工机械进场/出场申报表进场：该进场设备满足工程施工需要，进场设备检验、试验报告、安全准用证合格有效，同意进场作业。出场：该出场设备的工作已经完成，后续施工不再需要施工该设备，同意退出施工现场。{/collapse}{collapse title="三、质量管理部分" show="true"}1、工程施工创优实施细则报审表施工创优实施细则的内容完整，针对性强，全面落实了建设管理单位的创优思想，施工难点识别准确、全面，创新点和亮点明确，同意按此创优细则指导施工。2、质量通病预防措施报审表所报文件内容完整，防通病措施针对性强，同意按此指导施工。3、施工质量验收及评定范围划分报审表施工质量验收及评定项目划分准确、合理、全面，W、H、S点的设置有利于控制工程施工质量，三级验收责任落实，同意此项目划分报审表。4、工程控制网测量报审表（变电）专业监理师：工程控制网测量正确，数据记录准确。总监：同意按此控制网进行施工。5、线路复测报审表（线路）专业监理师：该线路复测记录中的测量结果符合设计及规范要求。总监：同意根据该线路复测记录提供的测量结果施工。6、主要测量计量器具/试验设备检验报审表经审查，测量、计量器具的种类、数量满足施工要求，仪器的检定合格证明文件齐全有效，有效期在检定周期内。7、试验（检测）单位资质报审表委托的试验单位资质等级符合规定要求，计量认证及检定合格有效，试验资质范围包括拟委托试验的项目，同意在该试验室进行材料试验。8、分包单位资质报审表经审查，该分包单位资质合格，具备承担分包项目的能力，分包范围符合工程承包合同约定，分包合同、安全协议内容全面，同意分包。9、主要材料及构配件供货商资质报审表经审查，该供货商的资质证明文件齐全并符合要求，同意在工程中采用。10、工程材料/构配件/设备进场报审表经审查，XXX材料质量证明文件齐全，试验结果合格，质量符合要求，同意在工程中使用。11、主要设备（材料/构配件）开箱申请表经开箱检验，设备合格完好，所附文件资料、备品备件齐全，同意开箱。12、特殊工种/特殊作业人员报审表经审查，所报特殊工种人员的数量满足施工需要，作业人员的资格证书齐全有效。13、试品/试件试验报告报验表XXX试验结果合格，符合设计和规范要求。14、分项工程质量报验申请单土建：该分项工程所含的检验批均合格，质量验收记录完整、规范，同意报验申请。电气：该分项工程所含的质量验评记录均合格，符合设计和规范要求，同意报验申请。15、分部（子分部）工程质量报验申请单专业监理师：该分部（子分部）工程所含分项工程的质量均合格，施工记录填写正确、规范，符合设计和规范…

高处作业吊篮技术规范与标准体系概览
type: item
date: 2026-05-05T09:29:00+00:00
description: 高处作业吊篮作为建筑施工中不可或缺的关键设备，其安全性直接关系到作业人员的生命安全和工程的顺利进行。为确保吊篮在设计、制造、安装、使用及维护全生命周期的安全可靠，我国已建立了一套涵盖产品规范、施工工艺、配套部件及作业分级的完整技术标准体系。核心产品与通用规范GB/T 19155-2017《高处作业吊篮》该标准是高处作业吊篮领域的核心产品标准，规定了吊篮的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等通用要求。它为吊篮的设计与制造提供了基础依据，确保了设备本身的质量与性能。GB 3608-2008《高处作业分级》此项标准是高处作业安全管理的基石。它根据作业高度和作业条件，将高处作业划分为不同等级，为制定相应的安全防护措施、选择适用的设备（如吊篮）以及人员资质要求提供了科学依据。安装、使用与施工安全规范JB/T 11699-2025《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》这是当前指导吊篮现场作业的最新技术规程，已于2025年11月1日正式实施，并替代了旧版JB/T 11699-2013。该规程详细规定了吊篮在安装、拆卸、使用和维护过程中的技术要求、安全管理和操作程序，是保障施工现场吊篮作业安全的关键文件。JGJ 80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》作为建筑施工领域的通用安全规范，该标准对包括吊篮作业在内的各类高处作业提出了普适性的安全技术要求。它从施工现场整体安全的角度出发，对临边防护、洞口防护、攀登与悬空作业等作出了规定，与吊篮专项规程互为补充，共同构筑了施工安全防线。关键部件标准YB/T 4575-2016《高处作业吊篮用钢丝绳》钢丝绳是吊篮的生命线，其质量至关重要。该冶金行业标准专门针对高处作业吊篮所使用的钢丝绳，规定了其材料、结构、尺寸、力学性能、检验方法等技术要求，确保了这一核心承力部件的可靠性与耐用性。综上所述，这些标准共同构成了一个多层次、全方位的高处作业吊篮安全技术体系。从设备本身的质量控制，到施工现场的安装与使用，再到关键部件的专项要求，均有章可循，为预防和减少高处作业事故提供了坚实的技术支撑。下载（知识库）点击链接加入WPS「工程知识库」（免费），整合五类标准、学术成果与技术方案，支持精准查询与AI创作，实现规范、学术、方案高效应用。。关联内容{post cid="12"}{post cid="75"}

高层建筑消防验收中常见的138个问题
type: item
date: 2025-12-16T09:30:00+00:00
description: 一、建筑防火1. 土建防火封堵不到位所有给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。所有电气管、桥架穿越楼板、墙体部位未封堵。穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。所有通风、空调、防排烟管道穿越楼板、墙体部位未封堵。土建预留洞口后开孔未封堵，土建风道未封堵。玻璃幕墙与楼板隔墙处的缝隙未用不燃材料填充密实。防火墙未到顶，防火分区未形成。2. 土建防火门问题防火门安装反向，未开向疏散方向。封闭楼梯间及防烟楼梯间开设了非疏散门、洞。防火门检测报告与实体不符，防火门身份标示未张贴。闭门器、顺序器未安装；应设置单向逃生部位处未设置相应的开启装置。未按设计要求安装防火门。3. 安全疏散隐患由于装修装设栏杆造成楼梯疏散宽度不够。由于装修、土建改动，导致疏散出口数量不够或疏散出口距离超标。4. 消防车道与救援场地车道宽度不能满足规范要求，环形车道或回车场未形成。消防扑救面未形成，或存在高大树木及障碍物。防烟楼梯间无前室，或消防电梯合用前室未设计正压送风系统。5. 防火卷帘缺陷导轨与墙体及柱体之间未封堵，卷顶部未完全封堵。双轨卷帘一侧未封堵到顶，形成单轨卷帘。穿越卷帘包厢的管道及桥架未封堵。疏散通道卷帘门两侧未设置手动控制按钮，卷帘门手动拉链未设置拉链孔。6. 建筑装修影响消防功能建筑装修材料选用不当，特别是吊顶及墙面材料耐火极限达不到规范要求。建筑装修饰面影响消防功能的正常实现（如消火栓箱门装修后无法打开）。正压送风口、排烟口装修后出现风口与装修面层内漏风及检修不便的现象。格栅吊顶影响上喷喷水效果，灯槽内喷头影响喷水效果。建筑装修开设的检查孔部位及大小不满足正常检修的需求。大于60平方米的房间只设置1个门；会议室、观众厅等场所的门未向外开启。7. 排烟口设置不规范设置位置过低（低于2米）。设置在顶部的排烟口、排烟阀未设置手动控制装置。排烟口距离最远点水平距离超过了30米，或距离安全出口间距小于1.5米。8. 排烟系统漏设无自然通风长度超过20米的内走道，或超过60米长度的走道未设置排烟系统。面积超过100平方米的区域未设置排烟系统。9. 防火阀安装错误风管穿越防火分区、防火分割处未设置防火阀。防火阀安装距墙体超过200mm。常开、常闭排烟防火阀设置错误。10. 自然排烟区域开窗净面积不满足规范要求走道、房间等区域可开启外窗面积不足。高位侧窗、高位天窗设置不符合规范，布置位置不合理。可开启外窗未设置方便开启的装置。11. 正压送风系统故障部分封闭楼梯间、防烟楼梯间或前室未设置正压送风口，或风口数量偏少。防排烟系统末端风口风量偏低，可能原因包括：风机风量/风压不满足规范要求；土建风道封堵不严或未完全封闭；平层割断封堵平层风管有漏风现象；系统管道风阻过大；风机电源反相。排烟风机出风口与加压风机的进风口垂直距离小于3米，或排烟风机出风口低于加压风机的进风口。排烟风机出风口与加压风机的进风口在同一面上时间距小于10米。排烟口与送风口距离小于5米。风机控制箱未设置在风机就近位置。正压送风口入口及机械排烟系统出口防雨百叶均未设置在室外与大气相通。电机外置式离心式风机未设置风机房。二、消防水管系统1. 喷头布置不当不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近（超过了75-150MM）。受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求。喷头距离边墙距离不满足规范要求。2. 消火栓布置缺陷由于建筑装修变动，消火栓的保护面积超过了规范要求。由于装饰原因取消了消火栓门，或消防电梯前室漏设消火栓。未按规范要求设置自救式消火栓箱。室外消火栓距建筑外墙及路边距离不满足规范要求。夹层及设备层漏设消火栓。3. 水泵结合器问题未按系统分区设置水泵结合器，或接合器数量不满足规范要求。接合器设置在不易取用的部位，充水试验不成功。4. 室外取水口设置位置不合理吸水高度不应超过6米，距外墙距离需符合规范。消防水池取水口距建筑物外墙小于15米。取水口周围未设置消防车道，吸水高度超过6米。未设置取水口标识及防坠落装置。5. 末段试水装置缺陷末端试水装置设置位置不合理（设置在了系统的最低处，而不是系统最不利点处）。末端试水装置未采用间接排水方式。6. 自动喷水灭火系统存在漏设区域空调及风机房、车库室内车道、建筑面积大于5平方米的卫生间、自动扶梯的底部。楼梯及电梯前室、净高小于等于12米的室内中空区域。净高大于800mm且有可燃物吊顶内、宽度大于1.2米的风管及排管下方。一类高层的消防控制室、弱电设备间未设置自动灭火系统。7. 气体灭火系统隐患防护区内风口、防火阀、风机未参与联动控制，防护区未设置自动泄压口(泄压装置)。防护区的维护结构不能达到0.5小时的耐火极限及1200Pa的耐压极限。储油间未设置呼吸阀、通气管道。气体灭火控制盘系统电源不能满足同时启动气体灭火装置的要求。控制中心不能对气体灭火区域设备进行联动控…

环氧地坪工程监理实施细则
type: item
date: 2025-12-06T05:18:00+00:00
description: 环氧地坪作为现代工业厂房的重要地面装饰材料，具有高强度、耐磨损、美观的特性，同时具备无接缝、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便等优势。在**项目中，环氧地坪施工采用2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面的工艺，这对于保证厂房地面的使用寿命和使用功能至关重要。本细则旨在确保环氧地坪施工质量满足设计要求和相关国家标准，为监理工作提供明确指导。一、工程概况（一）工程简介大型轻钢结构厂房，结构形式为门式钢架。厂房面积较大，施工各部位的准确衔接有一定难度。作为生产制造厂房，厂房防水等级要求严，施工中屋面彩钢板安装工序必须严格按有关规范执行。屋面围护结构采用彩钢压型板，有组织排水。为确保工程的顺利进行，在钢结构厂房拟采用如下的施工工序和技术实施措施，包括六个方面：钢结构制作及运输钢结构安装涂装工艺彩钢板安装门窗安装施工防火涂料施工本工程为单层工业建筑，生产工艺为制氢装备（钢铁）的机械加工、焊接、安装、研发测试，最大班使用人数为50人，局部二层为检测实验室。火灾危险性类别为丁类，为一个防火分区，建筑耐火等级均为二级。6#单层（局部2层）重钢结构厂房，厂房总建筑面积19990.40 m²，占地面积18633.33 m²，建筑高度21.15 m，柱距8.00 m，厂房主体梁柱均采用H型钢，支撑系统采用钢管与圆钢结合的方式。梁柱连接采用高强螺栓，屋面、墙面系统均采用螺栓连接。建筑安全等级为二级。屋面为0.6 mm厚760型镀铝彩钢板 + 50厚岩棉保温棉 + 铝箔 + 钢丝网。非承重的外围护墙：1.2 m以下墙体为240厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M7.5水泥砂浆砌筑；厂房1.2 m以上采用双层彩钢板内加100厚玻璃棉毡（A级），耐火时间为1 h；空压站墙体为200厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M7.5水泥砂浆砌筑；卫生间隔墙120厚MU10煤矸石烧结多孔砖，用M5混合砂浆砌筑；房间隔墙100厚轻钢龙骨耐火石膏板墙体：12耐火石膏板 + 50厚岩棉 + 12耐火石膏板，龙骨断面75×50×0.6，龙骨中距400，耐火时间为1 h；楼梯间墙体采用12 + 100岩棉 + 12厚纤维增强硅酸盐板，龙骨断面100×50×0.63，龙骨中距400，耐火时间为2 h。屋面采光板做法：a. 1.5 mm厚蛋白色波形上层FRP板； b. 镀锌钢檩条； c. 1.5 mm厚蛋白色波形下层FRP板；采光板表面帖覆20 μm厚Melinex301薄膜，抗紫外线率为99%，透光率为62%，热能穿透率为58%，耐温限度为-40～+120°C，使用年限15年。地面做法： 2厚无溶剂自流平环氧胶泥，表面用水性聚氨酯透明层罩面，环氧稀胶料一道，现浇钢筋混凝土结构板。屋面做法：a. 0.8 mm基材厚（SMP涂层）820型白色压型钢板（其中咬边连接为360°咬口锁边连接）； b. 增设30×100×80×100×30×2.5镀锌几字檩； c. 100 mm厚玻璃棉毡（A级）； d. 1.5 mm厚热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材机械固定； e. 0.5 mm基材厚（PE涂层）白色压型钢板。根据设计图纸的建筑和结构要求，施工内容包括：所有钢构件的制作、安装（两遍底漆，含面漆和防火涂料）；包含有钢梁（防火1.5 h，防火涂料7 mm）、钢柱（防火2.5 h，防火涂料膨胀型4 mm，非膨胀型厚涂40 mm）、檩条、拉条、圆钢支撑（防火1.5 h，防火涂料7 mm）、圆管支撑等；屋面板、墙板等维护系统制作、安装。构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓，连接节点采用摩擦性高强螺栓，性能等级为10.9级，抗滑移系数不小于0.45，符合《GB/T 3632》规格；栓钉符合GB 10432。手工焊时选用的焊条应与主体金属相匹配：Q235钢焊接、Q235钢和Q345钢连接焊接选用E43型焊条；Q345钢焊接选用E50型焊条。（二）参建单位设计单位：**股份有限公司勘察单位：**勘测工程有限公司建设单位：**投资发展有限公司施工单位：**建筑有限责任公司监理单位：**工程监理有限公司二、监理范围与目标监理范围本细则适用于**项目中所有环氧地坪施工工程，包括材料进场验收、基层处理、环氧胶泥层施工、水性聚氨酯罩面层施工及养护等全过程监理工作。监理目标确保环氧地坪施工质量达到设计要求和相关国家标准，质量合格率100%，优良率不低于95%；监督施工进度，确保环氧地坪施工与厂房其他工序（如钢结构安装、彩钢板安装、防火涂料施工等）协调衔接，不影响整体工程进度；控制施工费用，确保工程投资不超过合同总价和合理增加的范围；保障施工安全，预防因施工不当导致的安全事故。三、监理工作依据1. 国家标准《建设工程监理规范》（GB/T 50319–2013）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 502…

建筑施工手册（第六版）1-6册 电子版发布
type: item
date: 2025-12-02T03:18:00+00:00
description: 《建筑施工手册（第六版）》经过精心策划与编撰，设置了6个分册，共41章，与第五版相比在结构和内容上有较大变化，主要为： 1、根据行业发展需要，在编写过程中强化了信息化建造、绿色建造、工业化建造的容，新增了3个章节：“3数字化施工”“4绿色建造”“19装配式混凝土工程”。 2、根据广大人民群众对于美好生活环境的需求，增加“园林工程”内容，与原来的“31 古建筑工程”放在一起，组成新的“35 古建筑与园林工程”。 为发扬中华传统建筑文化，满足低碳、环保的行业需求，增加“25 木结构工程”一章。同时，为切实满足一线工程技术人员需求，充分体现作者的权威性和广泛性，本次修订工作在组织模式等方面相比第五版有了进一步创新，主要表现在以下几个方面： 1、在第五版编写单位的基础上，本次修订增加了山西建设投资集团有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司、湖南建设投资集团有限责任公司、广西建工集团有限责任公司、河北建设集团股份有限公司、河南省第二建设集团有限公司等多家参编单位，使手册内容更能覆盖全国，更加具有广泛性。 2、相比过去五版手册，本次修订大大增加了审查专家的数量，每一章都由多位相关专业的顶尖专家进行审核，参与审核的专家接近两百人。